<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.2</Version>
    <VersDate>2013-10</VersDate>
    <Date>2026-06-08</Date>
    <Time>11:11:23</Time>
    <ProgSystem>5 260608</ProgSystem>
    <ProgName>NOVA AVA</ProgName>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>744.A- Nordstraße</NamePrj>
    <LblPrj>GR Nordstraße Altbau</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <OWN>
      <Address>
        <Name1>Sondervermögen Immobilien und Technik de</Name1>
        <Name2>vertreten durch IB Stadt</Name2>
        <Street>Theodor-Heuss-Allee 14</Street>
        <PCode>28215</PCode>
        <City>Bremen</City>
      </Address>
    </OWN>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <span>Allgemeine Angaben zur Baustelle</span>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Beschreibung der Baumaßnahme: </span>
          <br/>
          <span style="font-weight: bold;">Grundschule an der Nordstraße</span>
          <br/>
          <span style="font-weight: bold;">Ausbau zum Ganztag und Erweiterung zur 4-Zügigkeit</span>
          <br/>
          <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">Sanierung des Altbaus</span>
        </p>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Nordstraße 349</span>
          <br/>
          <span style="font-weight: bold;">28217 Bremen-Walle</span>
          <br/>
          <span style="font-weight: bold;">Projektnummer: IMBN190117</span>
        </p>
        <p>
          <span>Bei der Baumaßnahme handelt es sich um einen 3-geschossigen Neubau, der als Anbau an das vorhandene 5-geschossige Grundschulgebäude (Altbau) anschließt. Nach Fertigstellung und Nutzung des Neubaus, soll der Altbau umfassend saniert werden.</span>
          <br/>
          <span>Ziel der Baumaßnahme ist der Ausbau und die Erweiterung der bestehenden Grundschule an der Nordstraße in Bremen Walle. Die Schule soll auf eine vierzügige Grundschule erweitert und zur Ganztagsschule ausgebaut werden.</span>
          <br/>
          <span>Der Altbau besteht aus einem Souterraingeschoss, einem Hochparterre, 1. und 2. Obergeschoss sowie einem voll ausgebauten Dachgeschoss. Der Altbau wurde im Jahre 1909 errichtet.</span>
          <br/>
          <span>Die Sanierung umfasst alle Geschosse, sämtliche Unterhangdecken und Bodenbeläge (außer Denkmalgeschützt) sowie Außenfenster werden erneuert. Die Dachbeläge des Hauptdaches und der Flachdachflächen werden umfassend saniert. Während der Sanierung ist das Gebäude leergeräumt und es finden außer der Baumaßnahme keine weiteren Tätigkeiten (Schulbetrieb, Schulleitung etc.) statt.</span>
          <br/>
          <span>Lärmintensive Arbeiten dürfen nur nach Ende des Schulbetriebes im Neubau (ab 13:30 Uhr) oder am Wochenende durchgeführt werden. </span>
          <br/>
          <span>Während der Baumaßnahme ist die Feuerwehrzufahrt und Feuerwehr-Bewegungsfläche jederzeit frei zu halten.</span>
        </p>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
        <p>
          <span>NF: </span>
          <span style=" mso-tab-count: 1;">        </span>
          <span>Die Nettogeschossfläche des Neubaus beträgt:</span>
          <span style=" mso-tab-count: 2;">                  </span>
          <span>ca. 2.633 m²</span>
          <br/>
          <span>BGF:</span>
          <span style=" mso-tab-count: 1;">      </span>
          <span>Die Bruttogeschossfläche des Neubaus beträgt: </span>
          <span style=" mso-tab-count: 1;">                </span>
          <span>ca. 3.129 m²</span>
          <br/>
          <span>BRI:</span>
          <span style=" mso-tab-count: 1;">        </span>
          <span>Der Bruttorauminhalt des Neubaus beträgt:</span>
          <span style=" mso-tab-count: 2;">                        </span>
          <span>ca. 10.517 cbm</span>
        </p>
        <p>
          <span>NF: </span>
          <span style=" mso-tab-count: 1;">        </span>
          <span>Die Nettogeschossfläche des Altbaus beträgt:</span>
          <span style=" mso-tab-count: 2;">                     </span>
          <span>ca. 3.368 m²</span>
          <br/>
          <span>BGF:</span>
          <span style=" mso-tab-count: 1;">      </span>
          <span>Die Bruttogeschossfläche des Altbaus beträgt: </span>
          <span style=" mso-tab-count: 2;">                  </span>
          <span>ca. 4.186 m²</span>
          <br/>
          <span>BRI:</span>
          <span style=" mso-tab-count: 1;">        </span>
          <span>Der Bruttorauminhalt des Altbaus beträgt:</span>
          <span style=" mso-tab-count: 2;">                           </span>
          <span>ca. 17.769 cbm</span>
        </p>
        <p>
          <br/>
          <span style="font-weight: bold;">Maßnahmen 1. Bauabschnitt- Neubau </span>
          <span>(Fertiggestellung/Nutzung nach Sommerferien 2026)</span>
          <br/>
          <span>Sicherungsmaßnahmen auf dem Grundstück, wie Baumschutzmaßnahmen, Wurzelschutz, Bauzäune zum Schutz vorh. Bäume, Baustraße (gewerkeübergreifend) Baustellenüberfahrt auf/über öffentlichen Grund. Einbau einer Wurzelbrücke.</span>
          <br/>
          <span>Abbruch des 1-geschossigen Hausmeisterhauses und der Unterstände</span>
          <br/>
          <span>Abbruch in den Außenanlagen (vorh. Asphaltflächen, Pflasterflächen, vorh. Ziegelmauern)</span>
          <br/>
          <span>Teilabbruch Haupteingang Altbau (der auskragende vorh. Treppenaufgang mit dem Eingangsportal bleiben erhalten)</span>
          <br/>
          <span>Kanalarbeiten außerhalb der Gebäude.</span>
          <br/>
          <span>Erdarbeiten/Bodenaustausch unterhalb des Neubaus.</span>
        </p>
        <p>
          <span>Baugrundverbesserung durch Tragsäulen aus unbewehrten Betonsäulen</span>
          <br/>
          <span>Grundleitungen unterhalb der Sohle des Neubaus.</span>
          <br/>
          <span>Erstellung des Neubaus als Anbau an das vorh. Schulgebäude in Massivbauweise</span>
        </p>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Maßnahmen 2. Bauabschnitt- Altbau: </span>
          <br/>
          <span style="font-weight: bold;">(Beginn erst nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus)</span>
          <br/>
          <span>Abbrucharbeiten Bodenbeläge, Innentüren und Türzargen, Demontage vorh. Abhangdecken.</span>
          <br/>
          <span>Abbruch Mauerwerkswände in Teilbereichen, Türdurbrüche. Schadstoffsanierung in betroffenen Bereichen. Energetische Sanierung durch Austausch sämtlicher Außenfenster und -türen durch mit der Denkmalpflege abgestimmten Holzfenster. Erneuerung der Dachbeläge einschließlich Aufsparrendämmung. Sanierung der Flachdachflächen. </span>
          <br/>
          <span>Innenausbauarbeiten: Trockenbauwände, neue Unterhangdecken, neue Bodenbeläge, </span>
          <br/>
          <span>Innentüren. Sanierung der vorh. Terrazzoböden. Besondere Farbgestaltung der Treppenhäuser in Abstimmung mit der Denkmalpflege.</span>
        </p>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Grundstück:</span>
          <br/>
          <span>Die Zufahrt auf das Grundstück erfolgt von der Nordstraße aus (siehe BE-Lageplan).</span>
          <br/>
          <span>Während der Baumaßnahme ist die Feuerwehrzufahrt und Feuerwehr-Bewegungsfläche jederzeit frei zu halten. Auf dem Schulgrundstück der Baumaßnahme Altbau stehen Parkflächen und Flächen für Baustelleneinrichtung nur in begrenztem Maß zur Verfügung. Die genutzten Flächen sind auf das absolute Minimum zu beschränken. Benötigte Flächen sind im Voraus mit dem AG abzustimmen und nach Benutzung zu reinigen. Es ist auf die Freihaltung der Feuerwehrzufahrt mit ihren Bewegungsflächen zu achten. </span>
          <br/>
          <span>Rauchen und Alkoholkonsum auf dem </span>
          <span style="text-decoration: underline;">gesamten</span>
          <span> Schulgrundstück sind grundsätzlich nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden vom AG mit einem Baustellenverweis geahndet.</span>
          <br/>
          <span>Alle Leistungen, die sich aus den Technischen Vorbemerkungen ergeben, sind vom AN zu erbringen. Die dadurch entstehenden Kosten sind in die Angebotspreise einzukalkulieren. Dabei sind sämtliche Transportwege, auch auf dem Grundstück und im Gebäude, zu berücksichtigen.</span>
        </p>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Baustelleneinrichtung:</span>
          <br/>
          <span>Es wird im Bereich des Altbaus eine Baustelleneinrichtungsfläche eingerichtet, die mit Bauzäunen gesichert wird. Auf der vorhandenen Pflasterung und im hinteren Geländebereich werden Bodenschutzplatten ausgelegt. Zur Baustelleneinrichtung wird ein Sanitär-Container aufgestellt und vorgehalten. Dieser steht allen Gewerken zur Verfügung. Eine Abrechnung erfolgt nicht. </span>
          <br/>
          <span>Die Feuerwehr-Zufahrt und Feuerwehr-Bewegungsfläche muss zu jeder Zeit gewährleistet sein und darf nicht versperrt werden. Die genutzten Flächen sind auf das absolute Minimum zu beschränken. Die Verteilung von Lagerflächen und Baustelleneinrichtung ist in jedem Fall vorab mit der Bauleitung abzustimmen und, falls erforderlich, auch mehrfach ohne gesonderte Vergütung umzuräumen bzw. umzusetzen. Wegen der Begrenzung der Lagerflächen sind Materialien nur unmittelbar vor deren Verarbeitung bzw. deren Einbau zur Baustelle zu liefern. Abladevorgänge dürfen nur im Bereich der abgezäunten Baustellen- Einrichtungsfläche durchgeführt werden (s. Baustelleneinrichtungsplan). Rangiervorgänge dürfen nur mit Hilfe einer einweisenden Sicherheitskraft durchgeführt werden. Lieferungen sind stets vom AN anzunehmen.</span>
          <br/>
          <span>Firmenfahrzeuge oder private PKW der Mitarbeiter der beauftragten Firmen dürfen nicht auf den Parkflächen der Schule abgestellt werden. An der Nordstraße werden öffentliche Parkplätze für Baustellenfahrzeuge gesperrt.</span>
        </p>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Gerüste:</span>
          <br/>
          <span>Für die Fenster- und Dachsanierung werden Außengerüste aufgestellt und vorgehalten. Sie stehen allen Gewerken zur Verfügung.</span>
        </p>
        <p>
          <span>Innere Rollgerüste, Netze, Traggerüste sowie jegliche Montage- und Hebewerkzeuge sind eigene Sache jedes einzelnen Auftragnehmers.</span>
        </p>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Baustrom / Bauwasser / Baustellen-Videoüberwachung:</span>
          <br/>
          <span>Vom AN Elektroarbeiten wird ein Baustromanschluss im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche eingerichtet sowie auf jeder Etage im Altbau und vorgehalten. Eine frostsichere Außenzapfstelle wird eingerichtet und vorgehalten. Sie stehen allen Gewerken zur Verfügung. Eine Abrechnung der Verbräuche erfolgt nicht. </span>
          <br/>
          <span>Der Auftraggeber beabsichtigt, das Baustellengelände bzw. die Baustelleneinrichtungsfläche per Video überwachen zu lassen, um das Risiko von Diebstahl und Vandalismus zu reduzieren. Die Kosten hierfür werden umgelegt. Der Betrag in Höhe von 0,7 % der Bruttoabrechnungssumme wird dafür von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.</span>
        </p>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Bauleistungsversicherung:</span>
          <br/>
          <span>Der AG schließt eine Bauleistungsversicherung ab, diese wird mit 0,3% der Bruttoabrechnungssumme auf die am Bau beteiligten Firmen umgelegt.</span>
        </p>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Angebotserstellung:</span>
          <br/>
          <span>Es wird dringend empfohlen, dass sich der Anbieter vor Angebotsabgabe über das Objekt und die Örtlichkeiten informiert.</span>
          <br/>
          <span>Alle Leistungen, die sich aus den Technischen Vorbemerkungen ergeben, sind vom AN zu erbringen.</span>
          <br/>
          <span>Die entstehenden Kosten sind in die Angebotspreise einzukalkulieren.</span>
          <br/>
          <span>Soweit im Ausschreibungstext nicht anders aufgeführt, ist die Lieferung der erforderlichen Materialien in die Leistungspreise einzukalkulieren.</span>
          <br/>
          <span>Bei Unstimmigkeiten zwischen Leistungsbeschreibung und Angaben in den Zeichnungen ist die Angabe in der Leistungsbeschreibung maßgebend.</span>
        </p>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Verunreinigungen:</span>
          <br/>
          <span>Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von ihm verursachte Verschmutzungen auf der Baustelle sowie privaten und öffentlichen Flächen und Einrichtungen umgehend und ständig zu beseitigen.</span>
          <br/>
          <span>Kommt der Auftragnehmer der Beseitigung von Verunreinigungen usw. nach Aufforderung durch die örtliche Bauaufsicht bis zu einem genannten Termin nicht nach, wird eine Baureinigungsfirma zu Lasten des Auftragnehmers mit der Beseitigung beauftragt.</span>
          <br/>
          <span>Bauschutt, Baustellenabfälle sind entsprechend den behördlichen Forderungen fachgerecht getrennt zu lagern und zu entsorgen.</span>
        </p>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Bauführung:</span>
          <br/>
          <span>Bei der Arbeitsdurchführung ist auf den laufenden Schulbetrieb im Neubau Rücksicht zu nehmen. Lärmintensive Arbeiten dürfen nur nach Ende des Schulbetriebes im Neubau (ab 13:30 Uhr) oder am Wochenende durchgeführt werden. Arbeits- und Transportzeiten sind mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Die Arbeiten sind kontinuierlich durchzuführen. Dazu kann es notwendig sein, dass in wechselnden Teilbereichen nach Abstimmung mit der Schule und der örtlichen Bauleitung gearbeitet werden muss. Dieses ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p>
          <span>Der Auftragnehmer bestellt zur Leitung seiner Leistungen einen geeigneten Bauführer. Dieser wird so bevollmächtigt, dass er den Baubetrieb verantwortlich führen kann. Ist er nicht uneingeschränkt befugt, für den Auftragnehmer Verbindlichkeiten einzugehen, so werden erforderliche Entscheidungen binnen 24 Stunden nach Aufforderung durch den Auftraggeber von einem Bevollmächtigten oder vom Auftragnehmer selbst getroffen. Der Bauführer oder sein Vertreter müssen während der Arbeitszeit ständig auf der Baustelle anwesend sein. Seinen Namen und den seines Stellvertreters teilt der Auftragnehmer der Objektüberwachung des Auftraggebers schriftlich vor Baubeginn mit.</span>
          <br/>
          <span>Die Verkehrssprache mit der Bauleitung und bei allen Geschäftsvorgängen ist deutsch.</span>
          <br/>
          <span>Die Verständigung mit anderssprachigen, ausführenden Arbeitskräften muss stets, insbesondere auch für Notfälle, sichergestellt sein.</span>
          <br/>
          <span>Während der Bauzeit findet regelmäßig, in der Regel wöchentlich eine allgemeine Baubesprechung zur Koordinierung der Belange der Gewerke statt. Die Teilnahme aller Firmen während der Bauzeit ist Teil der Leistung. Ausnahmen sind mit der Bauleitung abzustimmen.</span>
          <br/>
          <span>Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Bestellungen sofort aufzugeben und unverzüglich schriftlich bekannt zu geben, wenn er seine Termine durch evtl. Verzögerungen von dritter Seite oder durch Verzögerungen von Planungs- bzw. Auftraggeber Entscheidungen für gefährdet hält.</span>
          <br/>
          <span>Nicht vorliegende Pläne sind differenziert nach dem Baufortschritt zur Materialanlieferung oder Bauausführung spätestens 10 Arbeitstage, bevor sie benötigt werden, anzufordern. Der Auftragnehmer kann keine Behinderung geltend machen, wenn er die Anforderung unterlässt, es sei denn, dem Auftraggeber waren die Tatsachen und deren hindernde Wirkung bekannt.</span>
          <br/>
          <span>Sind zeitliche Verschiebungen vom Bauzeitenplan vom Auftragnehmer zu vertreten, hat er alles zu unternehmen, um den Rückstand aufzuholen und/ oder die Auswirkungen auf Nachfolgegewerke möglichst gering zu halten. Sind die zeitlichen Verschiebungen vom Auftragnehmer nicht zu vertreten, sind neue Termine unter Berücksichtigung des im Verhandlungsprotokoll festgelegten Ablaufs und dortiger Fristen zu vereinbaren.</span>
          <br/>
          <span>Der AN hat den Weisungen des AG oder seines Vertreters bezüglich der Anwendung der Baustellenverordnung v. 10. 98 (BGBI IS 1283) Folge zu leisten. Das gilt auch für die von ihm beauftragten Nachunternehmer.</span>
        </p>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Ende Allgemeine Vorbemerkungen</span>
          <br/>
          <br/>
          <br/>
        </p>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <span>Technische Vorbemerkungen</span>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Technische Vorbemerkungen</span>
        </p>
        <p>
          <span>Grundlagen für die technisch einwandfreie und handwerklich gute und solide Ausführung sind:</span>
        </p>
        <ul>
          <li style="text-align: left;">
            <span>das nachstehende Leistungsverzeichnis,</span>
          </li>
          <li style="text-align: left;">
            <span>die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) der VOB</span>
          </li>
          <li style="text-align: left;">
            <span>die themenrelevanten besonderen technischen Vorschriften (DIN-Normen)</span>
          </li>
          <li style="text-align: left;">
            <span>Die Hygienevorschriften der VDI 6023</span>
          </li>
          <li style="text-align: left;">
            <span>die Unfallverhütungsvorschrift</span>
          </li>
          <li style="text-align: left;">
            <span>die Gefahrstoffverordnung</span>
          </li>
          <li style="text-align: left;">
            <span>die jeweiligen Landesbauordnungen (LBO)</span>
          </li>
          <li style="text-align: left;">
            <span>Richtlinien für den Brandschutz (MLAR, MLüAR), neueste Fassungen</span>
          </li>
          <li style="text-align: left;">
            <span>Das Brandschutzkonzept</span>
          </li>
          <li style="text-align: left;">
            <span>Die projektspezifischen Genehmigungen (Baugenehmigung, Entwässerungsbaugenehmigung)</span>
          </li>
          <li style="text-align: left;">
            <span>Die technischen Anschlussbedingungen (TAB) der zuständigen Versorgungsunternehmen</span>
          </li>
          <li style="text-align: left;">
            <span>diese ergänzenden technischen Vorbemerkungen</span>
          </li>
          <li style="text-align: left;">
            <span>sowie alle weiteren einschlägigen und besonderen technischen DIN-</span>
            <br/>
            <span>und örtlichen Vorschriften und Richtlinien und Auflagen neuester</span>
            <br/>
            <span>Fassung, die Auflagen der einzelnen Behörden</span>
          </li>
        </ul>
        <p>
          <span> </span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Allgemein</span>
        </p>
        <ol style="list-style-type: lower-alpha;">
          <li>
            <span>Der Auftragnehmer hat zur Verfügung gestellte Leitungsbestandsunterlagen mittels der hier ausgeschriebenen Leistung auf Richtigkeit zu prüfen und auf den neuesten Stand zu überarbeiten</span>
          </li>
          <li>
            <span>Die erforderlichen Anmeldungen oder Antragstellungen bei den Behörden für die Genehmigungs- und Abnahmeverfahren, einschl. der dafür erforderlichen Montagezeichnungen sind unaufgefordert und rechtzeitig vorzunehmen, so dass keine Terminschwierigkeiten entstehen.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Erforderliche Montage- und Werkstattzeichnungen sind vor Ausführung zur endgültigen Genehmigung der Bauleitung vorzulegen. Das Vorlegen vorgenannter Unterlagen zur Genehmigung dient der Information. Verantwortlich für das einwandfreie Arbeiten der Anlage bleibt die ausführende Firma.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Jede Abweichung von der Vorgabe oder Auslassung muss der Bauleitung vor Installation und Änderungen oder Verbesserung mitgeteilt werden. Der Auftragnehmer hat für ein akzeptables, betriebsfunktionierendes System die Verantwortlichkeit. Abweichungen, die nicht angegeben sind, können auch nach erfolgter Genehmigung der Werkstattzeichnungen zur Ablehnung führen.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Angaben für bauseitige Schlitze, Durchbrüche, Fundamente und für bauseits zu erstellende Detailskizzen beizubringen und den Aufwand dafür in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
            <br/>
            <span>Bei durch die Fachplanung Tragwerksplanung festgelegten und vorhandenen Durchbrüchen sind Kanäle und Rohrleitungen den vorhandenen Gegebenheiten anzupassen.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Rechtzeitig, vor Beginn der Ausführung, hat der Auftragnehmer der Bauleitung alle Angaben zu machen, die für einen reibungslosen Arbeitsfortschritt notwendig sind.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Kleine örtliche Nachbrecharbeiten, z.B. Schlitzausweitungen zum Eindrehen von Fittings usw., Bohren von Befestigungslöchern für Dübel, Konsolen, Halter, Rohrschellen usw., geringfügiges Erweitern von Wanddurchbrüchen zur Anbringung der Dämmung, Anschlussschlitze usw., sind Sache des Monteurs und vom Auftragnehmer mit Rücksicht auf den fertigen Baukörper durchzuführen. Diese Arbeiten gehören zur Installation und sind dort mit einzurechnen.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Der Auftragnehmer der in dieser Leistungsbeschreibung enthaltenen Anlagen hat, sofern die Elektroarbeiten anderweitig ausgeführt werden, den Auftragnehmern für Elektrotechnik bzw. Gebäudeautomation alle notwendigen Verdrahtungsdiagramme und Installationszeichnungen auszuhändigen, sowie alle Informationen zukommen zu lassen, die Anschlüsse der Motoren, Anlasser, Regelungen usw. betreffen.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Der Auftragnehmer hat weiterhin eine ständige Betreuung und Überwachung durch einen geeigneten Bauleiter zu gewährleisten. Der Auftragnehmer hat alle Arbeiten in Koordination mit den anderen im Bau installierten Gewerken vorzunehmen und den Stand der Montagezeichnungen dem letzten Stand der Bauzeichnung laufend anzupassen.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Nach Ausführung der Arbeiten ist die gesamte Anlage hydraulisch einzuregulieren.</span>
          </li>
        </ol>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Materialien und Geräte</span>
        </p>
        <ol style="list-style-type: lower-alpha;">
          <li>
            <span>Bei Rohr- und Luftkanalhalterungen ist das Befestigungssystem schraubbar mit Dübeln zu wählen. Bei mehreren nebeneinander liegenden Rohrleitungen soll mit Rohrbrücken gearbeitet werden. Befestigungen sind in verzinkter Ausführung zu wählen oder mit zweifachem Rostschutzanstrich zu versehen. Jede Rohrschelle muss mit schalldämmender Einlage versehen werden. Schutzrohre sind - soweit erforderlich - vorzusehen, wo Rohrleitungen durch brandschutztechnisch nicht relevante Decken, Wände und Unterzüge durchgeführt werden. Wenn nichts anderes angegeben ist, sollen die Schutzrohre so bemessen sein, dass um den ganzen Umfang ein Mindestspielraum von 10 mm zwischen dem unverkleideten Rohr und dem Schutzrohr oder zwischen dem Mantel über der Isolierung und dem Schutzrohr besteht. Wandschutzrohre sind mit der entsprechenden Oberfläche bündig abzuschneiden und elastisch abzudichten. Rohrdurchführungen in der Außenwand sind wasserdicht auszuführen.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Der Geräuschdämmung sowie der Verhinderung von Geräuschübertragung muss höchste Aufmerksamkeit gewidmet werden. In den Schellen, an den Wandaustritten sowie in allen Überschubrohren sind entsprechende z.T. wärmebeständige Packungen bzw. Einlagen, Bedingung. Alle Geräte müssen so ruhig laufen, wie es beim derzeitigen Stand der Technik möglich ist.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Jedes Gerät soll den Herstellernamen und die Leistungsdaten auf einem Schild tragen, welches fest auf dem betreffenden Gerät befestigt ist.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Anschlussstutzen der Entwässerungsleitungen sind während der Bauzeit sorgfältig mit festen Deckeln zu verschließen.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Durchführung aller Aufmaße und Abnahmen, Abdrücken aller Anlagenteile und Kontrolle auf Dichtheit auch in einzelnen Bauabschnitten.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Das Durchschalten und die Inbetriebnahme von Anlagen oder Teilen derselben geschieht ausschließlich in Verantwortung des Auftragnehmers.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Nach Reinigung, Sichtprüfung, Druckprobe ist die Anlage als Ganzes zu überprüfen, um festzustellen, ob alle Teile als integrale Komponente der Gesamtanlage arbeiten.</span>
          </li>
        </ol>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Übergabe und Abnahme</span>
          <br/>
          <span>Die Anlage kann erst nach vollständiger Fertigstellung dem Bauherrn übergeben werden. Folgende Unterlagen sind wie folgt bei der Abnahme (Papier und elektronisch) zu liefern:</span>
        </p>
        <ol style="list-style-type: lower-alpha;">
          <li>
            <span>1 Satz Bestandspläne aus denen die tatsächlichen Ausführungen der Anlagen hervorgehen, farbig angelegt.</span>
          </li>
          <li>
            <span>ausführliche Bedienungsanweisungen der Gesamtanlagen.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Alle behördlichen Abnahmebescheinigungen über die die Anlagen.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Protokolle über Druckproben.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Anlagenbeschreibungen</span>
          </li>
          <li>
            <span>Spülprotokolle</span>
          </li>
          <li>
            <span>Ergebnisse von Hygieneuntersuchungen</span>
          </li>
          <li>
            <span>Fachunternehmerbescheinigungen</span>
          </li>
          <li>
            <span>Inbetriebnahmeprotokolle</span>
          </li>
          <li>
            <span>Technische Berechnungen</span>
          </li>
          <li>
            <span>Brandschutzkataster mit Auflistung verwendeter Produkte, Einbauort und Übereinstimmungserklärung</span>
          </li>
          <li>
            <span>Die vorgenannten Unterlagen sind übersichtlich in Aktenordnern zusammengestellt zu übergeben. Die Vorlage der Revisionsunterlagen ist Bestandteil der Abnahme.</span>
          </li>
        </ol>
        <p>
          <span style="font-weight: bold;">Sonstiges</span>
        </p>
        <ol style="list-style-type: lower-alpha;">
          <li>
            <span>Alle Nebenleistungen - soweit in den Einzelpositionen nicht anders geregelt - werden nicht besonders vergütet. Die hierbei anfallenden Kosten sind durch die im Leistungsverzeichnis eingesetzten Preise abgegolten. Dies gilt insbesondere für das Vorhalten von Maschinen, Geräten und Hilfseinrichtungen sowie die benötigten Betriebsstoffe und Baustelleneinrichtungen, erforderliche Gerüstarbeiten, Transportkosten, Entsorgungskosten.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Abfallbeseitigung</span>
            <br/>
            <span>Bauschutt, Verpackungsmaterialien usw. aus eigener Leistung sind täglich nach Beendigung der Tagesschicht von der Baustelle zu entfernen. Bei Nichtbefolgung von Aufforderungen erfolgt die Schuttbeseitigung ohne weitere Mahnung auf Kosten des Auftragnehmers. Auf Nachweis über evtl. zusätzlich abgefahren Schutt anderer Unternehmer hat der Auftragnehmer dann keinen Anspruch. Der Kostenansatz wird anteilig zur Auftragssumme berechnet.</span>
          </li>
          <li>
            <span>Abrechnung</span>
            <br/>
            <span>Alle für die Abrechnung notwendigen Aufmaße, Zeichnungen und Nachweise sind vom AN prüffähig zu erstellen. Grundlage für die Rechnungsstellung ist ein positionsbezogenes Aufmaß, welches vom Auftragnehmer und Objektüberwacher gemeinsam zu erstellen, zu prüfen und durch Unterschrift zu bestätigen ist. Bei Leistungen, die durch den weiteren Baufortschritt überdeckt werden, hat der AN rechtzeitig gemeinsame Feststellung zu beantragen. Unterbleibt die Ankündigung zum Aufmaß und/oder werden durch Fortführung der Arbeiten des AN Leistungen überdeckt, ohne dass ein gemeinsames Aufmaß erstellt wurde, besteht seitens des AN kein Anspruch auf Vergütung. Rechnungen ohne abgestimmte Abrechnungsunterlagen werden als nicht prüffähig zurückgewiesen</span>
          </li>
        </ol>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="B192">
      <BoQInfo>
        <Name>401</Name>
        <LblBoQ>Heizung, Lüftung Sanitär</LblBoQ>
        <Date>2026-05-08</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn>Untertitel</LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <LblBoQBkdn>Position</LblBoQBkdn>
          <Length>4</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Index</Type>
          <LblBoQBkdn>Index</LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>No</Num>
        </BoQBkdn>
        <Ctlg>
          <CtlgID>CY1</CtlgID>
          <CtlgType>work category</CtlgType>
          <CtlgName>Leistungsbereiche</CtlgName>
        </Ctlg>
        <Ctlg>
          <CtlgID>CY2</CtlgID>
          <CtlgType>cost group DIN 276-1 2008-12</CtlgType>
          <CtlgName>DIN 276-1 2008-12</CtlgName>
        </Ctlg>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <Remark ID="R4623">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span>Das Führen von Bautagesberichten ist erforderlich. In dem von der ausführenden Firma zu führenden Bautagesberichten sind werktäglich mind. folgende Angaben zu tätigen: </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span>1. Witterung </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span>2. Temperatur</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span>3. Anzahl der Arbeitskräfte</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span>4. Materialeinsatz</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span>5. Ausführungsort der Arbeiten (Raumnummer) </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span>Für jeden Arbeitstag ist ein Bericht zu erstellen. Die Bautagesberichte sind wöchentlich der Bauleitung zur Verfügung zu stellen.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <span>Bautagesberichte</span>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="R4624">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span>Das Liefern und Montieren der Stoffe und Bauteile für die einzelnen LV-Positionen gehört zum Leistungsumfang des AN, wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung ist nur in den Fällen möglich, in denen dies in der LV-Position so ausdrücklich vorgesehen ist. Soweit bei einzelnen LV-Positionen das „Liefern" und/oder „Montieren" </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span>gesondert benannt ist, bedeutet dies nicht, dass das „Liefern/Montieren" bei den LV-Positionen, bei denen es nicht ausdrücklich benannt ist, nicht im Einheitspreis enthalten ist.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <span>Hinweis "Liefern und montieren"</span>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="R4625">
          <Description>
            <STLBBau>
              <STLBBauCtlg>
                <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                <VersDate>2024-10</VersDate>
                <Group>5888</Group>
              </STLBBauCtlg>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>9457</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>405</ChVIdent>
              </STLBBauID>
            </STLBBau>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <span>Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.</span>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <span>Vorbemerkung gleichw.techn.Spezifikat</span>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="R4626">
          <Description>
            <STLBBau>
              <STLBBauCtlg>
                <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                <VersDate>2024-10</VersDate>
                <Group>3596</Group>
              </STLBBauCtlg>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>4919</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>12</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>9457</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>242</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>9780</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>3</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>10291</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>2</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12760</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>1</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12212</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>3</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12758</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>13</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>7574</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>10</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>7724</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>1</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>9821</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>17</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>10289</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>1</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>7576</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>3</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>7577</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>1</ChVIdent>
              </STLBBauID>
            </STLBBau>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <span>Die vom AN zu erstellenden Unterlagen, </span>
                  <span>als Montagepläne, </span>
                  <span>werden nach abgestimmten Terminplänen dem AG zur Genehmigung </span>
                  <span>2-fach zur Verfügung gestellt, </span>
                  <span>als Datenträger/Schnittstelle für CAD, </span>
                  <span>und im PDF-Format. </span>
                  <span>Ausdruck farbig.</span>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <span>Standardbesch Montageunterlagen AN Montagepläne zur Genehmigung 2fach</span>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="R4627">
          <Description>
            <STLBBau>
              <STLBBauCtlg>
                <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                <VersDate>2024-10</VersDate>
                <Group>3656</Group>
              </STLBBauCtlg>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>9457</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>248</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12739</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>7</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>13025</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>5</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12757</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>4</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12743</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>4</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12765</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>2</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12764</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>9</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12763</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>7</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>9820</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>15</ChVIdent>
              </STLBBauID>
            </STLBBau>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <span>Ausführung/Inhalt der vom AN zu erstellenden Montagepläne:</span>
                  <br/>
                  <span>Darstellungen in Grundrissplänen und Schnittzeichnungen,</span>
                  <br/>
                  <span>sowie von Zentralen, Schächten, Installationsschwerpunkten,</span>
                  <br/>
                  <span>Rohrleitungs- und Instrumentenfließschema (RI-Fließschema) DIN EN ISO 10628,</span>
                  <br/>
                  <span>Installationszeichnungen und -schaltpläne Elektrotechnik DIN EN 61082-1 (VDE 0040-1),</span>
                  <br/>
                  <span>Maßstab entsprechend den zur Verfügung gestellten Zeichnungen.</span>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <span>Standardbesch Inhalt Montagepläne Grundriss Schnitt Zentrale Schacht Installationsschwerpkt RI-Fließschema</span>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="R4628">
          <Description>
            <STLBBau>
              <STLBBauCtlg>
                <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                <VersDate>2024-10</VersDate>
                <Group>3595</Group>
              </STLBBauCtlg>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>9457</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>241</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>7579</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>1</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>9083</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>13</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>10300</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>7</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>7575</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>1</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>9681</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>20</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>10293</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>2</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>7724</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>1</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>10289</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>6</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>7730</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>88</ChVIdent>
              </STLBBauID>
            </STLBBau>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <span>Bestandsunterlagen </span>
                  <span>werden dem AG </span>
                  <span>12 Werktage vor der Abnahme </span>
                  <span>im DIN A 4 Aktenordner </span>
                  <span>einfach übergeben, </span>
                  <span>Übergabe von Zeichnungen </span>
                  <span>über Datenträger, </span>
                  <span>Schnittstelle DWG, </span>
                  <span>erfolgt in Abstimmung mit dem AG, spätestens mit den Bestandsunterlagen.</span>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <span>Standardbesch Bestandsunterlagen Übergabe vor Abnahme DIN A4 Datenträger</span>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="R4629">
          <Description>
            <STLBBau>
              <STLBBauCtlg>
                <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                <VersDate>2024-10</VersDate>
                <Group>3654</Group>
              </STLBBauCtlg>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>9457</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>246</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12747</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>4</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12746</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>3</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12745</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>4</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12744</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>3</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12743</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>3</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12742</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>2</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>13024</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>4</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12741</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>1</ChVIdent>
              </STLBBauID>
            </STLBBau>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <span>Die vom AN zu erstellenden Montageunterlagen beinhalten folgende Darstellungen von Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA):</span>
                  <br/>
                  <span>Geräte, Bauteile, Leitungen und Kabeltrassen maßstäblich, vermaßt zum Baukörper,</span>
                  <br/>
                  <span>Volumen-/Massenströme, Druckdifferenzen, Ein- und Austrittstemperaturen,</span>
                  <br/>
                  <span>Raumtemperaturen mit Toleranzen, Schallleistungspegel,</span>
                  <br/>
                  <span>Einbauorte der Stellgeräte,</span>
                  <br/>
                  <span>Grund- und RI-Fließschemata </span>
                  <span>mit Bilddarstellung DIN EN ISO 10628, Bildzeichen und Kennbuchstaben für MSR DIN 19227-1, für Anlagen und deren Bauelemente nach den fachspezifischen Normen, </span>
                  <span>mit Funktionsdiagrammen mit eingetragenen Parametern, mit funktionaler Anordnung der Messwertgeber, -anzeiger und Stellgeräte.</span>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <span>Standardbesch Darstellg TGA Geräte Bauteile Leitungen Kabeltrassen Grund-RI-Fließschema</span>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="R4630">
          <Description>
            <STLBBau>
              <STLBBauCtlg>
                <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                <VersDate>2024-10</VersDate>
                <Group>3595</Group>
              </STLBBauCtlg>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>9457</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>239</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12732</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>2</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12731</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>3</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12730</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>3</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12729</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>3</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12728</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>2</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12727</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>4</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>12726</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>1</ChVIdent>
              </STLBBauID>
            </STLBBau>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <span>Bestandsunterlagen, bestehend aus </span>
                  <span>Bestandsplänen, </span>
                  <span>Beschreibung der Anlagen mit Grund- und Verfahrensfließschemata DIN EN ISO 10628, Funktionsbeschreibungen, Zusammenstellung der Anlagen mit allen Leistungen der Bauelemente, Zusammenstellung einzuhaltender Raumanforderungen, </span>
                  <span>Betriebsanleitung mit Beschreibung der Bedienungsvorgänge für automatischen Betrieb und Handbetrieb im Störfall, mit Angaben über Einbauorte und Funktionen der Schalt-, Mess-, Steuer- und Regelgeräte, von Sicherheitseinrichtungen und -schaltungen, Erklärung der Signalanzeigen für Betrieb, Störung und Alarm, </span>
                  <span>Wartungsanleitung mit Liste aller Bauteile mit Angaben Hersteller/Typ, Bestelldaten mit Leistungen, Maße, Ersatzteile, Anschrift, Telefon- und Telefax-Nummer des Kundendienststützpunktes u.ä., erforderliche Hilfsmittel und Hilfsstoffe sowie Sonderwerkzeuge, Schmierstoffe und Reinigungsgeräte, Wartungs- und Inspektionsintervalle, Mess- und Prüfgrößen und die erforderlichen Messgeräte, Qualifikation des durchführenden Personals, </span>
                  <span>Protokolle über vom AN durchgeführte Funktions- und Leistungsmessungen, </span>
                  <span>Protokolle über durchgeführte Dichtheitsprüfungen und Abnahmebescheinigungen behördlicher Abnahmen.</span>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <span>Standardbesch Bestandsunterlagen Inhalt</span>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="R4631">
          <Description>
            <STLBBau>
              <STLBBauCtlg>
                <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                <VersDate>2024-10</VersDate>
                <Group>1474</Group>
              </STLBBauCtlg>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>10299</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>3</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>10300</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>3</ChVIdent>
              </STLBBauID>
              <STLBBauID>
                <ArtChrIdent>8848</ArtChrIdent>
                <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                <ChVIdent>2</ChVIdent>
              </STLBBauID>
            </STLBBau>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <span>Für die nachstehend beschriebenen Leistungen </span>
                  <span>sind Abbildungen und Muster </span>
                  <span>dem AG vor Ausführung zur Genehmigung vorzulegen.</span>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <span>Standardbesch Abbildungen Muster vorlegen vor Ausführung</span>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="C2463" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <span>Heizung</span>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Remark ID="R4632">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p>
                        <span>Anlagenbeschreibung Heizung</span>
                      </p>
                      <ol>
                        <li>
                          <span style="font-weight: bold;">Allgemein</span>
                          <br/>
                          <span>Der hier anzubietende Leistungsumfang enthält alle erforderlichen Arbeiten für die betriebsbereite Fertigstellung der Heizungsanlagen des Altbaus. Das vorhandene Leitungsnetz bleibt zum Größenteil erhalten, muss vereinzelnd angepasst werden. </span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-weight: bold;">Wärmeversorgung und Warmwasserbereitung</span>
                          <br/>
                          <span>Die Wärmeerzeugung erfolgt über einen Fernwärmeanschluss in der bestehende Heizzentrale im Souterrain. Die erforderlichen Arbeiten in der Heizzentrale wurden bereits im 1 .BA ausgeführt. </span>
                          <br/>
                          <span>Die Warmwasserbereitung erfolgt ausschließlich dezentral über elektrische Durchlauferhitzer.</span>
                        </li>
                      </ol>
                      <ol>
                        <li>
                          <span style="font-weight: bold;">Regelung</span>
                          <br/>
                          <span>Die vorhanden Regelung bleibt bestehen.</span>
                        </li>
                      </ol>
                      <ol>
                        <li>
                          <p>
                            <span style="font-weight: bold;">Anlagensystem</span>
                            <br/>
                            <span>Die Verteilung läuft über den bestehenden Verteiler mit Systemtemperaturen von 70/50°C. </span>
                            <br/>
                            <span>Der Wärmetransport erfolgt in Zweirohrführung, d.h. mit Vor- und Rücklaufleitungen aus der Technikzentrale im Souterrain über die Steigstränge zu den einzelnen Abnehmern.</span>
                            <br/>
                            <br/>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p>
                            <span style="font-weight: bold;">Heizflächen</span>
                            <br/>
                            <span>Im Altbau sind Gliederheizkörper installiert. Vereinzelt erfolgt ein Austausch der bestehenden Heizkörper durch neue Stahlröhrenradiatoren.</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span>Die Auswahl des Höhen-, Breiten- und Tiefenverhältnisses der Heizkörper wird der Einbausituation angepasst.</span>
                            <br/>
                            <br/>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p>
                            <span style="font-weight: bold;">Rohrleitungen</span>
                            <br/>
                            <span>Als Rohrleitungsmaterial sind nahtlose Stahlrohre verbaut.</span>
                            <br/>
                            <br/>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p>
                            <span style="font-weight: bold;">Wärmedämmung</span>
                            <br/>
                            <span>Alle Leitungen erhalten eine Wärmedämmung, die Anforderungen der GEG hinsichtlich Rohrleitungsdämmung sind hier einzuhalten.</span>
                          </p>
                        </li>
                      </ol>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <span>Anlagenbeschreibung Heizung</span>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="C5423" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <span>Demontage</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R4735">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Die Demontage aller nachgenannten Anlagenteile beinhaltet das Zerlegen der Teile in transportfähige Längen, die Demontage aller zugehörigen Kleinteile und Dämmmaterialien, Demontage der Halterungen und Konsolen, LKW-Gestellung und Transport der verschrottungsfähigen Teile zum Schrottplatz, Schuttcontainergestellung und Abtransport zur Mülldeponie, einschließlich Deponiegebühr. Schrotterlöse sind von den Demontagekosten abzusetzen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Zur Durchführung o.g. Arbeiten sind sämtliche erforderlichen Kleinmaterialien wie Gas- und Sauerstoff, Schmutzzulage usw. mit einzukalkulieren. Zur Demontage gehören alle in den Rohrleitungen bzw. Behältern montierten Fühler, Tauchstutzen, Thermometer, Wassermess- und Druckanzeiger.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Demontage</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="R4736">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrleitungsdemontage von freiverlegten Rohrleitungen, einschließlich der Kleinarmaturen, Bezeichnungsschilder sowie Abbauen der Befestigung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Demontage umfasst auch das Freistemmen von Decken oder Wände durchstoßende Rohrleitungen und das fachgerechte verschließen der entstandenen Öffnungen, Rohraustritte aus Wänden, Decken und Fußböden, wo die vorhandene Substanz möglichst unbeschädigt bleiben soll, sind bündig abzutrennen und fachgerecht zu verschließen.</span>
                              <br/>
                              <span>Rohrleitungen demontieren, aus dem Gebäude transportieren und abfahren und zwar:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohrleitungsdemontage:</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I37033" RNoPart="10">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrleitungsdemontage DN10 -DN32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohrleitungsdemontage DN10 -DN32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37034" RNoPart="20">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrleitungsdemontage DN40 -DN80</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohrleitungsdemontage DN40 -DN80</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37021" RNoPart="30">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>den vorhandenen Heizungsstrang absperren, entleeren für</span>
                              <br/>
                              <span>die Ausführung der nachfolgend beschriebenen "Demontage-arbeiten" und die Neuinstallation. Nach Fertigstellung der Arbeiten wieder füllen und betriebsbereit herrichten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Heizungs-Strang absperren</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37020" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Diverse Rückbauarbeiten in der Technikzentrale des Altbaus, anzusetzen sind hierbei 10 Facharbeiterstunden</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rückbauarbeiten in der Technikzentrale</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37017" RNoPart="50">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrleitung trennen und Zwischenstück entfernen DN65.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Im Altbau verlaufen Verteilleitungen und Steigleitungen bis DN 65 (2 1/2") aus Stahlrohr. Arbeitshöhe bis ca. 4,2m. Die stillgelegte Leitung ist an zwei Stellen zu trennen und ein Zwischenstück von ca. 100 cm aus der Wand oder Decke zu entfernen.</span>
                            </p>
                            <span>Im Bereich des entfernten Rohrstücks ist mittels Pressverbindern ein ausreichender Abstand zwischen den Rohrleitungen sicherzustellen, um die Wand- bzw. Deckendurchführung brandschutztechnisch zu ertüchtigenden. Die entsprechenden Positionen für Form- und Verbindungsstücke sind in den folgenden Titeln beschrieben.</span>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Leitungsstück ist fachgerecht zu entsorgen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohrleitung trennen und Zwischenstück entfernen DN65</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2466" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <span>Armaturen und Zubehör</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R4641">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Strangregulierventil mit Muffengewinde nach EN 10226, von -10 °C bis 120 °C, nicht für Dampf. In Gradsitzausführung mit gesicherter, jederzeit kontrollierbarer, stufenloser Feinstvoreinstellung. Ablesbarkeit der Voreinstellung in Abhängigkeit von der Handradstellung. Ventilgehäuse und Kopfstück aus Messing sonstige mediumberührenden Teile aus entzinkungsbeständigem Messing (Ms-EZB) oder nichtrostendem Stahl, wartungsfreie Spindelabdichtung durch doppelten O-Ring, alle Funktionselemente</span>
                              <br/>
                              <span>auf der Handradseite, zwei integrierte Mess- und Entleerungsventile am Ventil vorhanden, Montage im Vor- und Rücklauf.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gewindeanschluss M 30 x 1,5, geeignet für die Montage von</span>
                              <br/>
                              <span>Thermostaten , von Stellantrieben und eines</span>
                              <br/>
                              <span>Differenzdruckregleraufsatzes. Unter Betrieb der Anlage austauschbar.</span>
                              <br/>
                              <span>Isolierung für Temperaturen bis 80 °C im Lieferumfang enthalten</span>
                              <br/>
                              <span>Material: Messing</span>
                              <br/>
                              <span>max. Betriebsdruck: PN 16</span>
                              <br/>
                              <span>Betriebstemperatur: -10 °C ... 120°C </span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Mess- und Entleerungsteile liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Strangregulierventil IG</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I37038" RNoPart="10">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.04.0190</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie vorbeschrieben, jedoch DN32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Strangregulierventil DN32 IG</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32866" RNoPart="20">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.04.0190</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie vorbeschrieben, jedoch DN25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Strangregulierventil DN25 IG</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32867" RNoPart="30">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.04.0200</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie vorbeschrieben, jedoch DN20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Strangregulierventil DN20 IG</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32868" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.04.0210</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie vorbeschrieben, jedoch DN15</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Strangregulierventil DN15 IG</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4642">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Absperrventil mit Muffengewinde nach EN 10226, von -10 °C bis 120 °C, nicht für Dampf. In Gradsitzausführung, Ventilgehäuse und Kopfstück aus Messing, sonstige mediumberührenden Teile aus entzinkungsbeständigem</span>
                              <br/>
                              <span>Messing (Ms-EZB) oder nichtrostendem Stahl, wartungsfreie</span>
                              <br/>
                              <span>Spindelabdichtung durch doppelten O-Ring, alle Funktionselemente, auf der Handradseite, zwei integrierte Mess- und Entleerungsventile, am Ventil vorhanden, Montage im Vor- und Rücklauf.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gewindeanschluss M 30 x 1,5, geeignet für die Montage von</span>
                              <br/>
                              <span>Thermostaten , von Stellantrieben und eines</span>
                              <br/>
                              <span>Differenzdruckregleraufsatzes. Unter Betrieb der Anlage austauschbar.</span>
                              <br/>
                              <span>Isolierung für Temperaturen bis 110 °C im Lieferumfang</span>
                              <br/>
                              <span>enthaltenMaterial: Messing</span>
                              <br/>
                              <span>max. Betriebsdruck: PN 16</span>
                              <br/>
                              <span>Betriebstemperatur: -10 °C ... 120°C </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Mess- und Entleerungsteile liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Absperrventil IG</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I37040" RNoPart="50">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.04.0220</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie vorbeschrieben, jedoch DN65</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Absperrventil DN65 IG</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32870" RNoPart="60">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.04.0230</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie vorbeschrieben, jedoch DN32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Absperrventil DN32 IG</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32871" RNoPart="70">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.04.0240</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie vorbeschrieben, jedoch DN25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Absperrventil DN25 IG</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32872" RNoPart="80">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.04.0250</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie vorbeschrieben, jedoch DN20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Absperrventil DN20 IG</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32873" RNoPart="90">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.04.0260</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie vorbeschrieben, jedoch DN15</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Absperrventil DN15 IG</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4643">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing, Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), mit Dämmschalen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kugelhahn</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I32887" RNoPart="100">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.04.0400</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kugelhahn DN50</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32888" RNoPart="110">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.04.0410</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN 40</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kugelhahn DN40</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32889" RNoPart="120">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.04.0420</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN 32</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kugelhahn DN32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32890" RNoPart="130">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.04.0430</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN 25</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kugelhahn DN25</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32891" RNoPart="140">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.04.0440</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN 20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kugelhahn DN20</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2467" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <span>Rohrleitungen und Zubehör</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R4644">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Nahtlos gezogenes ziehfettfreies, </span>
                              <span style=" font-weight: bold;">blankes Kupferrohr </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Rohrleitung nach DIN EN 1057, Verbindung durch Pressen, einschließlich der Rohrbefestigungen, einschließlich der Halteschienen für die Verteilungsleitungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,8 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Gerüst für Montagehöhe über 3,5m wird gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren, und zwar:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kupferrohr</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I32892" RNoPart="10">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0010</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie vorbeschrieben, jedoch DN12</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kupferrohr DN 12 (15 x 1,0 mm)</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32893" RNoPart="20">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0020</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie vorbeschrieben, jedoch DN15</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kupferrohr DN 15 (18 x 1,0 mm)</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32894" RNoPart="30">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0030</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie vorbeschrieben, jedoch DN20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kupferrohr DN 20 (22 x 1,0 mm)</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32895" RNoPart="40">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0040</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie vorbeschrieben, jedoch DN25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kupferrohr DN 25 (28 x 1,5 mm)</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32896" RNoPart="50">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0050</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie vorbeschrieben, jedoch DN32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kupferrohr DN 32 (35 x 1,5 mm)</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32898" RNoPart="60">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0070</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Mehrpreis für Rohrleitungsinstallation in einer Arbeitshöhe zwischen 3,55 - 3,8 m vom Rohfußboden einschl. aufstellen und abbauen des Rollgerüstes.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>In dieser Position sind Form- und Verbindungsstücke bereits berücksichtigt und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis Montagehöhe über 3,5m </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32899" RNoPart="70">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0080</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bogen aus Kupfer, als Pressfitting, für Rohrleitung aus nahtlosem Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 15 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Kupfer DN 12</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32900" RNoPart="80">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0090</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 15</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Kupfer DN 15</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32901" RNoPart="90">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0100</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Kupfer DN 20</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32902" RNoPart="100">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0110</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Kupfer DN 25</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32903" RNoPart="110">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0120</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Kupfer DN 32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32905" RNoPart="120">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0140</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>T-Stück aus Kupfer, als Pressfitting, Abgang reduziert oder nicht reduziert, Reduzierung auf bis zu 2 Dimensionen kleiner, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 15 mm, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück DN 12</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32906" RNoPart="130">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0150</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 15</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück DN 15</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32907" RNoPart="140">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0160</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück DN 20</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32908" RNoPart="150">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0170</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück DN 25</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32911" RNoPart="160">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0200</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Reduzierstück aus Kupfer, als Pressfitting, Reduzierung auf bis zu 2 Dimensionen kleiner, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 18 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reduzierstück DN 15</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32912" RNoPart="170">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0210</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reduzierstück DN 20</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32913" RNoPart="180">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0220</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reduzierstück DN 25</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32914" RNoPart="190">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0230</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reduzierstück DN 32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32916" RNoPart="200">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0250</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Muffe aus Kupfer, als Pressfitting, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 15 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe  DN 12</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32917" RNoPart="210">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0260</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 15</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe  DN 15</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32918" RNoPart="220">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0270</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe  DN 20</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32919" RNoPart="230">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0280</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe  DN 25</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32920" RNoPart="240">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0290</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe  DN 32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4733">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Die nachfolgend in diesem Titel beschriebenen Rohrverbindungen sind aufgrund der Anschlussarbeiten an das vorhandene System mittels Pressverbindung herzustellen. Für die brandschutztechnischen Ertüchtigung werden bestehende Leitungen getrennt, umverlegt und wieder fachgerecht verbunden mit einem zugelassenen Brandschutzsystem.</span>
                            <p>
                              <span>Hierbei sind nur Presssysteme anzubieten, welche Siederohr und mittelschweres Gewinderohr wie nachfolgend beschrieben verbinden können.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Hinweis zu Rohrleitungs-Verbindungen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I36962" RNoPart="250">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, schwarz, Stahlsorte DIN EN 10027-1, für Heizungswasser, Außendurchmesser 17,2 mm, Verbindung durch Pressverbindung, im unverpressten Zustand undicht, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen, einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt DIN 4109, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohr Stahlrohr nahtlos schwarz Wasser Durchm. 17,2mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36985" RNoPart="260">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, schwarz, Stahlsorte DIN EN 10027-1, für Heizungswasser, Außendurchmesser 21,3 mm, Verbindung durch Pressverbindung, im unverpressten Zustand undicht, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen, einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt DIN 4109, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohr Stahlrohr nahtlos schwarz Wasser Durchm. 21,3mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36986" RNoPart="270">
                    <Qty>26.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, schwarz, Stahlsorte DIN EN 10027-1, für Heizungswasser, Außendurchmesser 26,9 mm, Verbindung durch Pressverbindung, im unverpressten Zustand undicht, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen, einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt DIN 4109, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohr Stahlrohr nahtlos schwarz Wasser Durchm. 26,9mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36963" RNoPart="280">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, schwarz, Stahlsorte DIN EN 10027-1, für Heizungswasser, Außendurchmesser 33,7 mm, Verbindung durch Pressverbindung, im unverpressten Zustand undicht, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen, einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt DIN 4109, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohr Stahlrohr nahtlos schwarz Wasser Durchm. 33,7mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36964" RNoPart="290">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, schwarz, Stahlsorte DIN EN 10027-1, für Heizungswasser, Außendurchmesser 42,4 mm, Verbindung durch Pressverbindung, im unverpressten Zustand undicht, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen, einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt DIN 4109, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohr Stahlrohr nahtlos schwarz Wasser Durchm. 42,4mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36965" RNoPart="300">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, schwarz, Stahlsorte DIN EN 10027-1, für Heizungswasser, Außendurchmesser 48,3 mm, Verbindung durch Pressverbindung, im unverpressten Zustand undicht, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen, einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt DIN 4109, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohr Stahlrohr nahtlos schwarz Wasser Durchm. 48,3mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36966" RNoPart="310">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, schwarz, Stahlsorte DIN EN 10027-1, für Heizungswasser, Außendurchmesser 60,3 mm, Verbindung durch Pressverbindung, im unverpressten Zustand undicht, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen, einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt DIN 4109, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohr Stahlrohr nahtlos schwarz Wasser Durchm. 60,3mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36983" RNoPart="320">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, schwarz, Stahlsorte DIN EN 10027-1, für Heizungswasser, Außendurchmesser 76,1 mm, Verbindung durch Pressverbindung, im unverpressten Zustand undicht, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen, einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt DIN 4109, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohr Stahlrohr nahtlos schwarz Wasser Durchm. 76,1mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36967" RNoPart="330">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Mehrpreis für Rohrleitungsinstallation in einer Arbeitshöhe zwischen 3,55 - 4,3 m vom Rohfußboden einschl. aufstellen und abbauen des Rollgerüstes.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>In dieser Position sind Form- und Verbindungsstücke bereits berücksichtigt und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis Montagehöhe über 3,5m </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36968" RNoPart="340">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bogen, aus unlegiertem Stahl mit Zink-Nickel Beschichtung für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, Verbindung durch Pressverbindung, mit FKM-Dichtelement, im unverpressten Zustand undicht, für Heizungswasser, Außendurchmesser 17,3 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mit Befestigungsmaterial und Dichtmaterialien</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen für Stahlrohr AD 17,2mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36989" RNoPart="350">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 21,3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen für Stahlrohr AD 21,3mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36988" RNoPart="360">
                    <Qty>26.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 26,9</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen für Stahlrohr AD 26,9mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36969" RNoPart="370">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 33,7</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen für Stahlrohr AD 33,7mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36970" RNoPart="380">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 42,4</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen für Stahlrohr AD 42,4mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36971" RNoPart="390">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 48,3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen für Stahlrohr AD 48,3mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36972" RNoPart="400">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 60,3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen für Stahlrohr AD 60,3 mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36973" RNoPart="410">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>T-Stück, Abgang reduziert oder nicht reduziert, Reduzierung auf bis zu 2 Dimensionen kleiner, aus unlegiertem Stahl mit Zink-Nickel Beschichtung für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, Verbindung durch Pressverbindung, mit FKM-Dichtelement, im unverpressten Zustand undicht, für Heizungswasser, Außendurchmesser 17,3 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mit Befestigungsmaterial und Dichtmaterialien</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück für Stahlrohr AD 17,2mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36991" RNoPart="420">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 21,3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück für Stahlrohr AD 21,3mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36992" RNoPart="430">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 26,9</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück für Stahlrohr AD 26,9mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36974" RNoPart="440">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 33,7</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück für Stahlrohr AD 33,7mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36975" RNoPart="450">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 42,4</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück für Stahlrohr AD 42,4mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36976" RNoPart="460">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 48,3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück für Stahlrohr AD 48,3mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36977" RNoPart="470">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 60,3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück für Stahlrohr AD 60,3mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36978" RNoPart="480">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Reduzierstück, Reduzierung auf bis zu 2 Dimensionen kleiner, aus unlegiertem Stahl mit Zink-Nickel Beschichtung für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, Verbindung durch Pressverbindung, mit FKM-Dichtelement, im unverpressten Zustand undicht, für Heizungswasser, Außendurchmesser 26,9 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mit Befestigungsmaterial und Dichtmaterialien</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reduzierstück für Stahlrohr AD 26,9mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37001" RNoPart="490">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 33,7</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reduzierstück für Stahlrohr AD 33,7mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36979" RNoPart="500">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 42,4</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reduzierstück für Stahlrohr AD 42,4mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37041" RNoPart="510">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 48,3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reduzierstück für Stahlrohr AD 48,3mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37042" RNoPart="520">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 60,3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reduzierstück für Stahlrohr AD 60,3mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36995" RNoPart="530">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Schiebemuffe, aus unlegiertem Stahl mit Zink-Nickel Beschichtung für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, Verbindung durch Pressverbindung, mit FKM-Dichtelement, im unverpressten Zustand undicht, für Heizungswasser, Außendurchmesser 17,2 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mit Befestigungsmaterial und Dichtmaterialien</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. bestehendes Stahlrohr anschleifen für die Schiebemuffe</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schiebemuffe für Stahlrohr  AD 17,2mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36996" RNoPart="540">
                    <Qty>16.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 21,3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schiebemuffe für Stahlrohr AD 21,3mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36997" RNoPart="550">
                    <Qty>52.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 26,9</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schiebemuffe für Stahlrohr AD 26,9mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36998" RNoPart="560">
                    <Qty>24.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 33,7</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schiebemuffe für Stahlrohr AD 33,7mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I36999" RNoPart="570">
                    <Qty>52.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 42,4</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schiebemuffe für Stahlrohr AD 42,4mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37002" RNoPart="580">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 48,3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schiebemuffe für Stahlrohr AD 48,3mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37003" RNoPart="590">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 60,3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schiebemuffe für Stahlrohr AD 60,3mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37004" RNoPart="600">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für AD 76,1</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schiebemuffe für Stahlrohr AD 76,1mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37018" RNoPart="610">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Neue Vor- und Rücklaufleitungen an das bestehendes Netz aus Stahlleitung bis 1" anschließen. Inkl. Form- und Verbindungsteile in fix und fertigem Anschluss herstellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Anschluss an bestehendes Netz bis 1"</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37022" RNoPart="620">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohraufhängung für vorhandene Leitungen als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C, Länge Aufhängung bis 0,4 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, bis  DN 32, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche.</span>
                              <br/>
                              <span>Zum nachträglichen montieren an bestehende Leitung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohrschelle bis 0,4m bis DN32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37023" RNoPart="630">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohraufhängung für vorhandene Leitungen als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Temperaturbereich - 40 bis 110 Grad C, Länge Aufhängung bis 0,4 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, bis  DN 65, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche.</span>
                              <br/>
                              <span>Zum nachträglichen montieren an bestehende Leitung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohrschelle bis 0,4m bis DN65</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32953" RNoPart="640">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zweimaliges Füllen und Entleeren der gesamten bestehenden Heizungsanlage im Altbau mit einer Heizleistung von ca. 300kW. Befüllen mit aufbereitetem Füllwasser gem. VDI 2035</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Füllen und Entleeren</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37026" RNoPart="650">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>der neu errichteten Anlagenteile, Einstellung sämtlicher regulierbarer Stellorgane auf den genau errechneten Wert.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Hydraulische Einregulierung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2468" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <span>Wärmedämmarbeiten</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R4646">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Die nachfolgenden Positionen für alukaschierte Dämmung sind einschl. der erforderlichen Materialien und Zuschläge für Formstücke, Anschlussmuffen für Tauchhülsen usw. zu kalkulieren. Kalkulationsgrundlage sind die im Titel "Rohrleitungen und Zubehör" für Kupferrohr ausgeschriebenen Massen für Formteile.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung alukaschiert</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I32956" RNoPart="10">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>047</WCtg>
                          <Group>5952</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>201</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10753</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9076</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15466</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>214</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11255</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2503</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2502</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <WICNo>410 | 01.06.0010</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 </span>
                            <span>an haus- und betriebstechnischen Anlagen, </span>
                            <span>an Rohrleitung, </span>
                            <span>DN 50, </span>
                            <span>im Gebäude, </span>
                            <span>Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, </span>
                            <span>als Rohrschale, </span>
                            <span>Dämmschichtdicke 40 mm, </span>
                            <span>Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), </span>
                            <span>Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, </span>
                            <span>Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, </span>
                            <span>kaschiert </span>
                            <span>mit Alufolie.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32957" RNoPart="20">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.06.0020</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN40 und 100% gemäß GEG</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle Rohrschale</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32958" RNoPart="30">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2014-04</VersDate>
                          <WCtg>047</WCtg>
                          <Group>5952</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>201</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10753</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9076</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6243</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>214</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2503</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2502</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18562</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <WICNo>410 | 01.06.0030</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140, haus- und betriebstechnische Anlage, an Rohrleitung, DN 32, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, als Rohrschale, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dicke 40 mm, kaschiert mit Alufolie, Verarbeitung nach Herstellerangabe.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle Rohrschale</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32959" RNoPart="40">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2014-04</VersDate>
                          <WCtg>047</WCtg>
                          <Group>5952</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>201</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10753</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9076</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6243</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>214</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>21</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2503</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2502</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18562</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <WICNo>410 | 01.06.0040</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140, haus- und betriebstechnische Anlage, an Rohrleitung, DN 25, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, als Rohrschale, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dicke 30 mm, kaschiert mit Alufolie, Verarbeitung nach Herstellerangabe.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32960" RNoPart="50">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2014-04</VersDate>
                          <WCtg>047</WCtg>
                          <Group>5952</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>201</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10753</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9076</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6243</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>214</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>21</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2503</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2502</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18562</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <WICNo>410 | 01.06.0050</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140, haus- und betriebstechnische Anlage, an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, als Rohrschale, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dicke 30 mm, kaschiert mit Alufolie, Verarbeitung nach Herstellerangabe.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32961" RNoPart="60">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2014-04</VersDate>
                          <WCtg>047</WCtg>
                          <Group>5952</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>201</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10753</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9076</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6243</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>214</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2503</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2502</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18562</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <WICNo>410 | 01.06.0060</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140, haus- und betriebstechnische Anlage, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, als Rohrschale, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dicke 20 mm, kaschiert mit Alufolie, Verarbeitung nach Herstellerangabe.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32962" RNoPart="70">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2015-10</VersDate>
                          <WCtg>047</WCtg>
                          <Group>5952</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>201</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10753</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9076</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>70</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6243</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>214</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2503</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2502</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <WICNo>410 | 01.06.0070</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, als Rohrschale, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Alufolie.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4647">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Nachfolgende Dämmung ist in den Formen der Rohrleitungen und Armaturen sauber anzupassen. Einschließlich aller erforderlichen Bögen, End- und Passstücke auszuarbeiten. Vorbeschriebene Dämmung in fix und fertiger Arbeit herstellen für freiverlegte, stoßgefährdete Rohrleitungen . Und zwar:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmung von Rohrleitungen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I37043" RNoPart="80">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY1</CtlgID>
                      <CtlgCode>047</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>499</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>047</WCtg>
                          <Group>5952</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>200</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10753</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9076</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>18</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15466</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>214</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11255</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2503</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2502</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10538</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1788</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 </span>
                            <span>an haus- und betriebstechnischen Anlagen, </span>
                            <span>an Rohrleitung, </span>
                            <span>DN 65, </span>
                            <span>im Gebäude, </span>
                            <span>Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, </span>
                            <span>als Rohrschale, </span>
                            <span>Dämmschichtdicke 70 mm, </span>
                            <span>Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), </span>
                            <span>Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, </span>
                            <span>kaschiert </span>
                            <span>mit Alufolie, </span>
                            <span>Ummantelung aus harter Kunststofffolie, </span>
                            <span>Nähte verkleben mit Klebeband.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 70mm Mantel Kunststofffolie</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32964" RNoPart="90">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY1</CtlgID>
                      <CtlgCode>047</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>499</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>047</WCtg>
                          <Group>5952</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>200</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10753</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9076</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15466</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>214</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11255</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2503</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2502</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10538</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1788</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 </span>
                            <span>an haus- und betriebstechnischen Anlagen, </span>
                            <span>an Rohrleitung, </span>
                            <span>DN 50, </span>
                            <span>im Gebäude, </span>
                            <span>Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, </span>
                            <span>als Rohrschale, </span>
                            <span>Dämmschichtdicke 60 mm, </span>
                            <span>Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), </span>
                            <span>Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, </span>
                            <span>kaschiert </span>
                            <span>mit Alufolie, </span>
                            <span>Ummantelung aus harter Kunststofffolie, </span>
                            <span>Nähte verkleben mit Klebeband.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 60mm Mantel Kunststofffolie</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32965" RNoPart="100">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY1</CtlgID>
                      <CtlgCode>047</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>499</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>047</WCtg>
                          <Group>5952</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>200</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10753</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9076</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15466</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>214</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11255</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2503</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2502</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10538</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1788</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 </span>
                            <span>an haus- und betriebstechnischen Anlagen, </span>
                            <span>an Rohrleitung, </span>
                            <span>DN 40, </span>
                            <span>im Gebäude, </span>
                            <span>Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, </span>
                            <span>als Rohrschale, </span>
                            <span>Dämmschichtdicke 50 mm, </span>
                            <span>Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), </span>
                            <span>Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, </span>
                            <span>kaschiert </span>
                            <span>mit Alufolie, </span>
                            <span>Ummantelung aus harter Kunststofffolie, </span>
                            <span>Nähte verkleben mit Klebeband.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 50mm Mantel Kunststofffolie</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32966" RNoPart="110">
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY1</CtlgID>
                      <CtlgCode>047</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>499</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>047</WCtg>
                          <Group>5952</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>200</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10753</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9076</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15466</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>214</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11255</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2503</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2502</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10538</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1788</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 </span>
                            <span>an haus- und betriebstechnischen Anlagen, </span>
                            <span>an Rohrleitung, </span>
                            <span>DN 32, </span>
                            <span>im Gebäude, </span>
                            <span>Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, </span>
                            <span>als Rohrschale, </span>
                            <span>Dämmschichtdicke 40 mm, </span>
                            <span>Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), </span>
                            <span>Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, </span>
                            <span>kaschiert </span>
                            <span>mit Alufolie, </span>
                            <span>Ummantelung aus harter Kunststofffolie, </span>
                            <span>Nähte verkleben mit Klebeband.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm Mantel Kunststofffolie</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32967" RNoPart="120">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY1</CtlgID>
                      <CtlgCode>047</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>499</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>047</WCtg>
                          <Group>5952</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>200</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10753</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9076</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15466</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>214</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11255</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>21</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2503</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2502</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10538</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1788</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 </span>
                            <span>an haus- und betriebstechnischen Anlagen, </span>
                            <span>an Rohrleitung, </span>
                            <span>DN 25, </span>
                            <span>im Gebäude, </span>
                            <span>Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, </span>
                            <span>als Rohrschale, </span>
                            <span>Dämmschichtdicke 30 mm, </span>
                            <span>Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), </span>
                            <span>Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, </span>
                            <span>kaschiert </span>
                            <span>mit Alufolie, </span>
                            <span>Ummantelung aus harter Kunststofffolie, </span>
                            <span>Nähte verkleben mit Klebeband.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm Mantel Kunststofffolie</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32968" RNoPart="130">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY1</CtlgID>
                      <CtlgCode>047</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>499</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>047</WCtg>
                          <Group>5952</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2859</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>200</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10753</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9076</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15466</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>214</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11255</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>21</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2503</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2502</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10538</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1788</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 </span>
                            <span>an haus- und betriebstechnischen Anlagen, </span>
                            <span>an Rohrleitung, </span>
                            <span>DN 20, </span>
                            <span>im Gebäude, </span>
                            <span>Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, </span>
                            <span>als Rohrschale, </span>
                            <span>Dämmschichtdicke 30 mm, </span>
                            <span>Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), </span>
                            <span>Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, </span>
                            <span>kaschiert </span>
                            <span>mit Alufolie, </span>
                            <span>Ummantelung aus harter Kunststofffolie, </span>
                            <span>Nähte verkleben mit Klebeband.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm Mantel Kunststofffolie</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4648">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zulage für das Anfertigen von Kunststoffummantelung von Formstücken wie Bögen, Flansche, Übergänge, T-Stücke, Endstellen und Deckeln</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zulage Formteil-Dämmung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I37469" RNoPart="140">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0140</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Dämmung KuSt-Mantel, 70 mm Formteil DN65</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmung KuSt-Mantel, 70 mm Formteil DN65</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37470" RNoPart="150">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0150</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Dämmung KuSt-Mantel, 60 mm Formteil DN50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmung KuSt-Mantel, 60 mm Formteil DN50</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37471" RNoPart="160">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0160</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Dämmung KuSt-Mantel, 50 mm Formteil DN40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmung KuSt-Mantel, 50 mm Formteil DN40</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37472" RNoPart="170">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0170</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Dämmung KuSt-Mantel, 40 mm Formteil DN32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmung KuSt-Mantel, 40 mm Formteil DN32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37473" RNoPart="180">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0180</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Dämmung KuSt-Mantel, 30 mm Formteil DN25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmung KuSt-Mantel, 30 mm Formteil DN25</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37474" RNoPart="190">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.05.0190</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Dämmung KuSt-Mantel, 30 mm Formteil DN20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmung KuSt-Mantel, 30 mm Formteil DN20</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I32986" RNoPart="200">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.06.0190</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Dämmung der Heizwasserleitungen mit reissfestem Dämmschlauch. Ausführung mit reißfestem Gittergewebe,  Polsterlage aus vernadelten Fasern und einer geschlossenzelligen PE-Einlage. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Alle Nahtstellen sind mit dauerbeständigen Klebeband sauber zu verbinden.    </span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Dimension: </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>DN12/15 mittlerer ä.D. 18mm</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Dämmstärke:</span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>50%</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und verlegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schlauchdämmung DN12/15 - 50%</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4734">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Sämtliche Rohrdurchführungen durch Brandwände oder Brandabschnitte trennende Bauteile sind gemäß der Leitungsanlagen-Richtlinie LAR neuester Fassung für Nullabstandsverlegung auszuführen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Rohrleitungsdämmung im Bereich von Rohrdurchführungen durch F-90-Bauteile bzw. Brandwände gemäß LAR incl. Anbringen von Klebeschild mit Angabe von Typ und Zulassung. Mittlere Wand-/Deckenstärke 25cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Rohrdurchführung wie vor beschrieben herstellen, und zwar für:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohrleitungsdurchführungen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I37005" RNoPart="210">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.06.0200</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>bis Rohraußendurchmesser 27mm und Dämmschale 60mm Außendurchmesser</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>DN12 bis DN20</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37006" RNoPart="220">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohraußendurchmesser 30mm bis 43mm und Dämmschale 80mm Außendurchmesser</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>DN25 bis DN32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37007" RNoPart="230">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohraußendurchmesser 44mm bis 61mm und Dämmschale 130mm Außendurchmesser</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>DN40 bis DN50</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37011" RNoPart="240">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohraußendurchmesser 62mm bis 77mm und Dämmschale 130mm Außendurchmesser</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>bis DN65</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37008" RNoPart="250">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Armaflexisolierung von Stahlleitung bis DN20 im Durchbruchbereich demontieren, Ringspalt gemäß MLAR Pkt. 4.3.2  mit 1000°C Stopfwolle verfüllen und anschließend verspachteln bzw. mit einer Platte verschließen. </span>
                              <br/>
                              <span>Ringspalt ist bis zu 5 cm umlaufend, die Deckenstärke beträgt maximal 20cm </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Brandschutz nachrüsten bis DN 20 gemäß MLAR</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37009" RNoPart="260">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Brandschutz nachrüsten bis DN 40 gemäß MLAR</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Brandschutz nachrüsten bis DN 40 gemäß MLAR</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37010" RNoPart="270">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Brandschutz nachrüsten bis DN 65 gemäß MLAR</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Brandschutz nachrüsten bis DN 65 gemäß MLAR</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2469" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <span>Heizkörper und Zubehör</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R4653">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>aus Stahl; Einzelglieder (Baulänge 45 mm) als Schweißbaugruppe, bestehend aus Kopfstücken (Bandstahl-Pressteile) und runden Präzisionsstahlrohren. Blöcke bis Maximallänge der Liefereinheit aus Gliedern zusammengeschweißt. Montagefertig mit 4 Gewindestopfen für Vor- und Rücklauf, sowie für Entlüftung und Entleerung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Allseits gerundete Kanten mit Rmin = 2 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Beschichtung nach DIN 55900 Teil 1 und Teil 2.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Wärmeleistung nach EN 442 geprüft und registriert.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>CE-konform.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Geeignet für Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 18380 und Wasserqualität nach VDI 2035,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Maximal zulässige Betriebstemperatur: 120 °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Betriebsdruck max.:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>10 bar / 1000 kPa</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Heizkörper einschl. sämtlicher erforderlicher Laschen, Halter, Schnellmontagekonsolen. Selbstdichtende Blind- und Entlüftungsstopfen sind im Einheitspreis enthalten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Für Anschluss seitlich (Typ 12 oder 34),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett nur liefern,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>und zwar:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Raumradiator</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I32996" RNoPart="10">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bauhöhe: 2200 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Baulänge: 675 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bautiefe: 105 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Typ: 3220</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>RR Typ 3220 BL 675</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33000" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bauhöhe: 2000 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Baulänge: 990 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bautiefe: 145 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Typ: 4200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>RR Typ 4200 BL 990</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33004" RNoPart="30">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bauhöhe: 2200 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Baulänge: 900 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bautiefe: 145 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Typ: 4220</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>RR Typ 4220 BL 900</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33005" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bauhöhe: 2200 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Baulänge: 1620 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bautiefe: 145 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Typ: 4220</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>RR Typ 4220 BL 1620</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33018" RNoPart="50">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.07.0290</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Vorbeschriebene Platten und Röhrenheizkörper in das Gebäude transportieren, soweit erforderlich zu der notwendigen Größe zusammenbauen, nach Zeichnung und Angabe aufstellen und mit den Rohrleitungen verbinden, einschließlich Dichtungs- und sonstiger Kleinmaterialien.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Heizkörpertransport und -montage neue Heizkörper</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33019" RNoPart="60">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.07.0300</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Vorbeschriebene Heizkörper wegen der Malerarbeiten abnehmen und nach Fertigstellung der Malerarbeiten wieder anschließen, einschließlich Zulieferung sämtlicher Dichtungs- und sonstiger Kleinmaterialien.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Heizkörperan- und abbau</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33021" RNoPart="70">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.07.0320</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Heizkörper Anschlussarmatur mit Voreinstellung</span>
                              <br/>
                              <span>zum Regeln, Absperren, Entleeren und Befüllen für Zweirohr-Zentralheizungs-</span>
                              <br/>
                              <span>anlagen PN 10, Rohrabstand 50 mm. Gehäuse aus Messing vernickelt, Spindel </span>
                              <br/>
                              <span>aus nichtrostendem Stahl mit doppelter O-Ring-Abdichtung.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>G 3/4" Vorlauf- und Rücklaufanschluss für Klemmringverschraubungen.</span>
                              <br/>
                              <span>Eckform, Anschluß : 3/4"ÜM x 3/4"AG</span>
                              <br/>
                              <span>Max. Betriebstemperatur: 120 C</span>
                              <br/>
                              <span>Max. Betriebsdruck: 10 bar</span>
                              <br/>
                              <span>Max. Differenzdruck: 1 bar</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Euro-Konus Verschraubungen, Dichtungsmaterialien komplett liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Heizkörper Anschlussarmatur mit Voreinstellung Eckform</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33022" RNoPart="80">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.07.0330</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>zum Absperren und Entleeren des Heizkörpers.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Anschlußgewinde :R 1/2"IG x R 1/2"AG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Rotguß/Messing-Armatur, Gehäuse vernickelt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rücklaufverschraubung DN15 Durchgang</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33023" RNoPart="90">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.07.0340</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ventilgehäuse mit Voreinstellung 1/2" für Neuanlagen und Umrüstungen Gemäß DIN EN 215 CEN Zulassung mit Voreinstellung durch Kulisse und optischer Einstellkontrolle Gehäuse aus Messing MS 58 O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar Max. Betriebsdruck: 10 bar Max. Differenzdruck: 0,6 bar Max. Vorlauftemp.: 120 Grad C Bauschutzkappe mit roter Stellschraube Oberfläche: vernickelt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Thermostatventil DN15 mit Voreinstellung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33024" RNoPart="100">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.07.0350</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>mit eingebautem Flüssig-Fühler,</span>
                              <br/>
                              <span>auf individuellen Sollwert begrenz- und</span>
                              <br/>
                              <span>blockierbar zur Montage mit dem zuvor beschriebenen Planventilheizkörpern.</span>
                              <br/>
                              <span>Aretierungbar in einem geforderten Einstellbereich z.B. zwischen "2 und 3" mit Frostschutzsicherung,</span>
                              <br/>
                              <span>geprüft und zugelassen gemäß EN 215.</span>
                              <br/>
                              <span>Ausführung: weiß</span>
                              <br/>
                              <span>Sollwertbereich 7 - 28 C</span>
                              <br/>
                              <span>Skalenkappe ohne Nullstellung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Thermostatventilkopf</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33025" RNoPart="110">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.07.0360</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Gesichertes Behördenmodell. flüssigkeitsgefüllter Thermostat. hohe stellkraft, geringste hysterese, optimale schließzeit. stabiles regelverhalten auch bei kleinen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>auslegungsregeldifferenzen (&lt;1 K). entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10. stufenlose Temperatureinstellung durch Spezialschlüssel ohne abnehmen der Schutzhaube.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Schutzhaube endlos drehbar. Diebstahlsicher. Biegefestigkeit des Thermostatkopfes min. 1000 N. Schutzhaube weiß RAL 9016. Geeignet für die Montage auf vorbeschriebenen Thermostat-Ventilunterteile und Ventilheizkörper mit Thermostatoberteil. Werden in Räumen eingesetzt, die keiner bestimmten Gruppe oder Person zugeordnet sind.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sollwertbereich 8 °C bis 26 °C.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Überhubsicherung, Merkzahl 1 bis 5.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Frostschutzsicherung 8 °C.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>max. Fühlertemperatur 50 °C.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Differenzdruckeinfluss 0,3 K.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Thermostatventilkopf Behördenmodell</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33026" RNoPart="120">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 01.07.0370</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Vorbeschriebene Thermostatventil/Heizkörperverschrau-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>bungen voreinstellen und zwar auf den nach der tatsächlichen Ausführung genau zu errechnenden Wert und die Temperaturspreizung am Heizkörperein- und -austritt durch ein geeichtes Sekundenthermometer bzw. Messcomputer kontrollieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Voreinstellung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="C2470" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <span>Sanitär</span>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Remark ID="R4655">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <ol>
                        <li>
                          <span style="font-weight: bold;">Allgemein </span>
                          <br/>
                          <span>Regenwasser entwässert über außen liegende Regenwasserfallrohre direkt in die Regenwasserkanäle. Regen- und Schmutzwasser werden den auf dem Gelände vorhandenen Kanälen zugeführt.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-weight: bold;">Entsorgung</span>
                          <br/>
                          <span>Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Die Schmutzwasserentwässerung erfolgt über die vorhandenen Grundleitungsanschlüssen des Gebäudes. Diese entwässern über die bestehenden Grundleitungen im Außenbereich in den öffentlichen Mischwasserkanal "Nordstraße". Der hier anzubietende Leistungsbereich beginnt mit dem Anschluss an die Grundleitung.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-weight: bold;">Klempnerarbeiten und Regenentwässerung</span>
                          <br/>
                          <span>Die außen liegenden Regenentwässerungsanlagen sind nicht Bestandteil dieses LVs.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-weight: bold;">Schmutzwasserleitungen</span>
                          <br/>
                          <span>Das Leistungsverzeichnis umfasst alle am Baukörper erforderlichen Arbeiten, die zur einwandfreien Ableitung aller anfallenden Fäkalienwasser erforderlich sind. Der Leistungsbereich beginnt mit dem Anschluss an die neuen Grundleitungen.</span>
                          <br/>
                          <span>In der Regel erfolgt die Entwässerung der einzelnen Objekte über die Vorwandinstallation zu Fallleitungen in den jeweiligen Nasszellen zugeordneten Installationsschächten.</span>
                          <br/>
                          <span>Als Material der Abflussleitungen sollen hochtemperaturbeständiges, schallgedämmtes Kunststoffabflussrohr verwendet werden. Als Grundlage für die Verarbeitung und Verlegung gelten die Vorschriften des Herstellers. Übergänge auf andere Rohrmaterialien sind mit Übergangsstücken mit den üblichen Mitteln der Technik zu dichten. Zur Aufnahme der Längenänderung durch Temperaturunterschiede sind in vertikale Leitungen, entsprechend der Länge Dehnungsausgleicher nach Angabe der Herstellerfirma einzubauen und Festpunkte vorzusehen. Bei horizontaler Verteilung sind die Schenkellängen entsprechend der Ausdehnung zu wählen. Für Mauer- und Deckendurchführungen durch Brandwände sind Brandschutzdurchführungen zu verwenden, die entsprechenden Zwischenräume sind abzudichten. Der Anschluss der Abflussrohre an die Grundleitung hat ordnungsgemäß mit einem Übergangsstück (Ringstück) zu erfolgen.</span>
                          <br/>
                          <span>In den waagerechten Abflussleitungen sind an den entsprechenden Stellen ebenfalls Reinigungsflanschetts bzw. Enddeckel oder Muffenstopfen einzubauen, um die Leitungen bequem reinigen zu können. Bei horizontal verzogenen Hauptleitungen an Keller- bzw. sonstigen Zwischendecken, sind die unmittelbar über diesen Decken angeordneten Objekte nach DIN 1986-100 nicht an die vertikalen Fallleitungen, sondern unmittelbar an die horizontale Hauptleitung anzuschließen. Alle Abflussleitungen müssen den Vorschriften entsprechend ausreichend dimensioniert sein. Anschlussstutzen der Entwässerungsleitungen sind während der Bauzeit sorgfältig mit festen Deckeln bzw. Stopfen zu verschließen.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-weight: bold;">Versorgung Kalt- und Warmwasserleitungen</span>
                          <br/>
                          <span>Der Leistungsumfang beginnt mit dem Anschluss an den vorhandene Trinkwasseranschluss im Hausanschlussraum des Altbaus. Es gibt eine Steigleitung im Altbau, von der die Verteilungsleitungen in den jeweiligen Geschossen abgehen und die Objekte versorgen. Jede Etage ist separat absperrbar.</span>
                          <br/>
                          <span>Für alle Armaturen sind, wie im Leistungsverzeichnis beschrieben, Original Freiflussventile aus Rotguss zu verwenden. Die Steigleitungen in Rohrschlitzen, in Rohrschächten, Vor-Wand-Montage und Rohrkanälen sind so zu verlegen, dass eine ausreichende Wärme- und Schallisolierung erfolgen kann.</span>
                          <br/>
                          <span>Die Entleerungen der vorzusehenden Absperrorgane sind so einzubauen, dass diese an gut zugänglichen Stellen zusammengeführt werden können. Für die Rohrbefestigung ist auf schalldämmende Einlagen zu achten Es gilt im Wesentlichen das Gleiche wie unter Entwässerungsleitungen aufgeführt.</span>
                          <br/>
                          <span>Alle Rohrleitungen sind unter Zugrundelegung der Berechnungsanleitung zu DIN 1988-200 ausreichend groß zu dimensionieren, damit jederzeit eine geräuscharme Versorgung aller Trinkwasserstellen garantiert ist.</span>
                          <br/>
                          <span>Es darf ausschließlich gütegesichertes Kupferrohr eingesetzt werden. Die Rohrleitungsverbindungen werden unter Verwendung von Kupfer- und Rotgussfittings verpresst. Die Verlegeanweisungen der Hersteller sind unbedingt zu beachten.</span>
                          <br/>
                          <span>Alle Rohrleitungen sind zu einem Zeitpunkt, da sie noch gut zugänglich und frei sichtbar sind, einer Druckprobe zu unterziehen, um eventuelle Undichtigkeiten sofort beseitigen zu können.</span>
                          <br/>
                          <span>Während der Rohmontage hergestellte Anschlüsse für Objekte und Auslaufventile sind sorgfältig mit Gewindestopfen bzw. Kappen zu verschließen, um ein Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern. Vor Inbetriebnahme ist das gesamte Rohrnetz gründlich zu durchspülen.</span>
                          <br/>
                          <span>Die Rohrverteilung erfolgt wo möglich in der Abhangdecke der einzelnen Geschosse, sonst in Vorwandinstallationen. Wasserleitungen dürfen nicht in den Außenwänden verlegt werden.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-weight: bold;">Warmwasserbereitung und Zubehör</span>
                          <br/>
                          <span>Im Gebäude werden die Sanitärobjekte mit einen Kaltwasseranschluss angeschlossen. Es wird keine Warmwasserversorgung für alle Objekte vorgesehen. Für die Warmwasserversorgung werden an den einzelnen Pantry und Duschen Durchlauferhitzer vorgesehen.</span>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-weight: bold;">Wärmedämmung</span>
                          <br/>
                          <span>Die Schmutzwasserfallleitungen erhalten keine Dämmung.</span>
                          <br/>
                          <span>Die Bewässerungsrohrleitungen in abgehängten Decken erhalten eine Dämmung mit Mineralfaser-Wärme-Schutzmatten mit einem Schutzmantel aus Aluminiumfolie. Freiverlegte, zu dämmende Leitungen erhalten zusätzlich einen stoßfesten Schutzmantel.</span>
                          <br/>
                          <span>Die Objektanschlussleitungen (Be- und Entwässerung) in Installationswänden, in den Mauerschlitzen und im Fußboden erhalten eine Schlauchdämmung.</span>
                          <br/>
                          <span>Alle sichtbaren Leitungen sind nach DIN 2404 zu kennzeichnen.</span>
                          <br/>
                          <span>Sämtliche Rohrdurchführungen durch Brandwände oder Brandabschnitte trennende Bauteile sind gemäß der Leitungsanlagen-Richtlinie LAR auszuführen.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-weight: bold;">Schallschutzmaßnahmen</span>
                          <br/>
                          <span>Alle Rohrleitungen für Be- und Entwässerungsleitungen, die in Mauerschlitzen bzw. unter Putz und Estrich verlegt werden, müssen einen Mindest-Schallschutz gegen Geräuschübertragung erhalten. Rohrbefestigungen, Halter, Schellen usw. müssen mit einer 8 mm starken Porengummi-Einlage versehen werden, die auf 6 mm in die Schelle gepresst wird.</span>
                          <br/>
                          <span>Wasserleitungen müssen in den Verteilergeschossen auf Abstandsschellen verlegt werden. Besonders ist darauf zu achten, dass die Rohre in den Decken- und Wanddurchführungen mit Schallschluckmaterial vor Schließen derselben umwickelt werden. In den Durchbrüchen dürfen keine Rohrverbindungen hergestellt werden. Für alle Rohrdurchführungen durch Brandwände, Unterzüge usw. sind schall- und wärmedämmende Brandschutz-Rohrschalen zu verwenden.</span>
                          <br/>
                          <span>Die Aufprallzonen von Entsorgungsleitungen in schallschutzwürdigen Räumen mit abgehängten Decken erhalten zusätzlich eine Schallschutzdämmung. </span>
                          <br/>
                          <span>Für Richtungsänderungen in der Kalt- und Warmwasserleitung sind grundsätzlich Bogen- und Bogen-T-Stücke zu verwenden. Winkelstücke dürfen nur für die unmittelbaren Objektanschlüsse verwendet werden. </span>
                          <br/>
                          <span>Wandscheiben sind nicht mit Schrauben und Nägeln zu befestigen. Hinter die Wandscheibe ist eine 8 mm starke Porengummiplatte zu legen und das gedämmte Rohr ist mit einer Rohrschelle unterhalb der Wandscheibe zu befestigen.</span>
                          <br/>
                          <span>Das System der Wasserleitungen ist in der Regel für eine Fließgeschwindigkeit von nicht mehr als 2 m/s in den Rohrleitungen innerhalb des Gebäudes auszulegen. Es sind geräuscharme Armaturen und Objekte zu verwenden und dieselben so einzubauen, dass Geräuschübertragungen an den Baukörper ausgeschlossen sind. Alle dafür erforderlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. </span>
                          <br/>
                          <span>Die ausführende Firma ist für die geräuscharme Funktion verantwortlich.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-weight: bold;">Sanitäre Einrichtungsgegenstände</span>
                          <br/>
                          <span>Grundsätzlich hat die Ausführung der sanitären Einrichtungsgegenstände nach den in dem vorliegenden Leistungsverzeichnis genau beschriebenen Fabrikaten unter Berücksichtigung der Schallschutzmaßnahmen zu erfolgen.</span>
                          <br/>
                          <span>Für alle sanitären Einrichtungsgegenstände und Armaturen ist nur Material erster Wahl in bester Güte und mit dem neuesten Stand der sanitären Technik entsprechenden Formen zu liefern und zu montieren.</span>
                          <br/>
                          <span>Sie müssen normgerecht, sachgemäß geformt und sauber gegossen sein.</span>
                          <br/>
                          <span>Alle Armaturen sind in schwerer Messingausführung zu liefern. </span>
                          <br/>
                          <span>Alle Armaturen müssen an den sichtbaren Stellen verchromt sein, nichtsteigende Spindeln, schraublose Griffbefestigungen, Metallgriffe und dauerhafte Spezialdichtungen für Kalt und Warm haben.</span>
                          <br/>
                          <span>Alle gelieferten und zu montierenden Sondereinrichtungen sind betriebsfertig unter Zulieferung aller entsprechenden Kleinmaterialien anzuschließen.</span>
                          <br/>
                          <span>Alle Rohrnetzaustritte aus den Wänden sind mit messingverchromten Wandrosetten zu versehen und symmetrisch zu den entsprechenden Objekten anzuordnen.</span>
                          <br/>
                          <span>Die werksseitige Papierbeklebung von keramischen Objekten ist zum Schutz derselben erst zu entfernen, wenn die Gefahr der Beschädigung durch andere Handwerker am Bau nicht mehr gegeben ist. Die Wandanschlussflächen sind jedoch vor der Montage zu reinigen.</span>
                        </li>
                      </ol>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <span>Anlagenbeschreibung Sanitär</span>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="C2471" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <span>Schmutzwasseranlage</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R4656">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Die Abwasserleitungen sind aus mineralstoffverstärkten, </span>
                              <span>uv-beständigen Schallschutzrohren und -formstücken </span>
                              <span>herzustellen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Abwasserrohre und -formstücke sind geeignet für </span>
                              <span>Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056 in Verbindung mit der DIN 1986-100. </span>
                              <span>Zur Verbindung zwischen den Schallschutzrohren und- </span>
                              <span>formstücken sind Steckmuffen zu verwenden. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das Abwasserrohrsystem ist gemäß DIN 4109 gegen </span>
                              <span>Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen. Bei </span>
                              <span>der Verarbeitung und Verlegung sind die </span>
                              <span>herstellerspezifischen Vorschriften sowie die </span>
                              <span>einschlägigen DIN-Normen zu beachten. </span>
                              <span>Einschließlich aller Verbindungsstücke, Dichtungs-, Befestigungs- und sonstiger Kleinmaterialien sowie Schallschutzmaterial</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und entsprechend der Herstellerrichtlinien verlegen und zwar:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schmutzwasser-Abflussrohr</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33027" RNoPart="10">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0010</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mineralstoffverstärktes Kunststoffrohr DN 50</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33028" RNoPart="20">
                    <Qty>110.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0020</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN70</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mineralstoffverstärktes Kunststoffrohr DN 70</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33029" RNoPart="30">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>260.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0030</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mineralstoffverstärktes Kunststoffrohr, DN 100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4657">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Formstücke als Zulage zu vorbeschriebenem Kunststoff-Rohr wie Rohrbogen, Reduzierstücke, Abzweige, Übergangsstücke auf andere Materialien</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einschließlich aller Dichtungs-, Befestigungs- und sonstiger Kleinmaterialien sowie Schallschutzmaterial.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren für folgende Rohrnennweiten:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Form- und Verbindungsstücke</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33030" RNoPart="40">
                    <Qty>120.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0040</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bogen 88 ° bis 15°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen DN50</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33031" RNoPart="50">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0050</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bogen 88 ° bis 15°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen DN70</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33032" RNoPart="60">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0060</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bogen 88 ° bis 15°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen DN100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4658">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Sollten bei den nachfolgenden Abzweigen Rohre mit verschiedenen Durchmessern miteinander verbunden werden, so müssen die entsprechenden Reduzierabzweige abgerechnet werden, soweit sie sich im Lieferprogramm des Herstellers befinden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Evtl. am Abzweig eingesetzte Reduzierstücke werden nicht anerkannt. Die Abrechnung des Abzweiges erfolgt über den jeweiligen größeren Hauptrohr-Durchmesser.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Anmerkung:</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33033" RNoPart="70">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0070</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abzweig mit Reduzierung, 88 ° bis 45°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abzweig DN50</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33034" RNoPart="80">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0080</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abzweig mit Reduzierung, 88 ° bis 45°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abzweig DN70</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33035" RNoPart="90">
                    <Qty>45.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0090</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abzweig mit Reduzierung, 88 ° bis 45°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abzweig DN100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33706" RNoPart="100">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0100</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>als Zulage DN100 / DN 70-50</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Übergangsrohr DN100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33707" RNoPart="110">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0100</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>als Zulage DN125 / DN 100</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Übergangsrohr DN125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37475" RNoPart="120">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0120</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Muffenstopfen DN 100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffenstopfen DN 100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33047" RNoPart="130">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0210</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Reinigungsrohr DN 100 mit runder Öffnung als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reinigungsrohr DN 100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4659">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Kunststoffabflussrohr zu verlegen als SW Leitung für den Anschluss der Sanitärobjekte im EG an die Grundleitung und </span>
                              <span>als Kanalentlüftungsleitung, Formstücke werden gesonderte vergütet, einschl. Dichtungs-, Befestigungs-, Schallisolierungs- und sonstiger Kleinmaterialien liefern und den Vorschriften des Herstellers entsprechend verlegen, und zwar:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Hinweis </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33036" RNoPart="140">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0100</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>HT-KA-Rohr, DN 50</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33037" RNoPart="150">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0110</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN70</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>HT-KA-Rohr, DN 70</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33038" RNoPart="160">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0120</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>HT-KA-Rohr, DN 100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33039" RNoPart="170">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0130</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN</span>
                              <span>125</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>HT-KA-Rohr, DN 125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4660">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Sollten bei den nachfolgenden Abzweigen Rohre mit verschiedenen Durchmessern miteinander verbunden werden, so müssen die entsprechenden Reduzierabzweige abgerechnet werden, soweit sie sich im Lieferprogramm des Herstellers befinden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Evtl. am Abzweig angesetzte Reduzierstücke werden nicht anerkannt. die Abrechnung des Abzweiges erfolgt über den jeweiligen größeren Hauptrohr-Durchmesser.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Hinweis</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33040" RNoPart="180">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0140</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abzweig mit Reduzierung, 88 ° bis 45°</span>
                              <br/>
                              <span>als Zulage</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>HT-KA-Abzweig 50 mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33041" RNoPart="190">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0150</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abzweig mit Reduzierung, 88 ° bis 45°</span>
                              <br/>
                              <span>als Zulage</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>HT-KA-Abzweig 70 mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33042" RNoPart="200">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0160</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abzweig mit Reduzierung, 88 ° bis 45°</span>
                              <br/>
                              <span>als Zulage</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>HT-KA-Abzweig 100 mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33043" RNoPart="210">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0170</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bogen 88 ° bis 45°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>HT-KA- Bogen DN  50</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33044" RNoPart="220">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0180</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bogen 88 ° bis 45°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>HT-KA- Bogen DN  70</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33045" RNoPart="230">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0190</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bogen 88 ° bis 45°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>HT-KA- Bogen DN 100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33046" RNoPart="240">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0200</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bogen 88 ° bis 45°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>HT-KA- Bogen DN 125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4741">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN 1519-1, heißwasserbeständig, Verbindung durch Elektro- Muffenschweißung., Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Einschl. Dichtungs-, Befestigungs-, Schallisolierungs- und sonstiger Kleinmaterialien liefern und den Vorschriften des Herstellers entsprechend verlegen, und zwar:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>PE Rohr</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I37088" RNoPart="250">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0250</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN70</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>PE-Rohr, DN 70</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37089" RNoPart="260">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0260</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>PE-Rohr, DN 100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37090" RNoPart="270">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0270</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN</span>
                              <span>125</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>PE-Rohr, DN 125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4742">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Sollten bei den nachfolgenden Abzweigen Rohre mit verschiedenen Durchmessern miteinander verbunden werden, so müssen die entsprechenden Reduzierabzweige abgerechnet werden, soweit sie sich im Lieferprogramm des Herstellers befinden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Evtl. am Abzweig angesetzte Reduzierstücke werden nicht anerkannt. die Abrechnung des Abzweiges erfolgt über den jeweiligen größeren Hauptrohr-Durchmesser.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Hinweis</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I37091" RNoPart="280">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0280</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abzweig mit Reduzierung, 88 ° bis 45°</span>
                              <br/>
                              <span>als Zulage</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abzweig für PE DN 70</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37092" RNoPart="290">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0290</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abzweig mit Reduzierung, 88 ° bis 45°</span>
                              <br/>
                              <span>als Zulage</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abzweig für PE DN 100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37093" RNoPart="300">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0300</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abzweig mit Reduzierung, 88 ° bis 45°</span>
                              <br/>
                              <span>als Zulage</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abzweig für PE  DN 125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37094" RNoPart="310">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0310</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bogen 88 ° bis 45°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen für PE DN  70</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37095" RNoPart="320">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0320</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bogen 88 ° bis 45°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen für PE DN 100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37096" RNoPart="330">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0330</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bogen 88 ° bis 45°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Zulage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen für PE DN 125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37097" RNoPart="340">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0340</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Übergangsrohr DN 100 / DN 125</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Übergang für PE DN 100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37098" RNoPart="350">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0350</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Übergangsrohr DN 125 / DN 100</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Übergang für PE DN 125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37099" RNoPart="360">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0360</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Elektroschweißmuffe für PE DN70 Rohr</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Elektroschweißmuffe für PE DN70</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37100" RNoPart="370">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0370</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Elektroschweißmuffe für PE DN100 Rohr</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Elektroschweißmuffe für PE DN100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37101" RNoPart="380">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0380</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Elektroschweißmuffe für PE DN125 Rohr</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Elektroschweißmuffe für PE DN125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33048" RNoPart="390">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0220</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Anschluss an bauseitig verlegte Abwasserleitung aus KG-Rohr bis DN 100 inkl. Zulieferung aller Verbindungs- und Übergangsstücke herstellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Anschluss an KG-Rohr bis DN 100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37104" RNoPart="400">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0400</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Anschluss an bauseitig verlegte Abwasserleitung aus Steinzeug bis DN 100 inkl. Zulieferung aller Verbindungs- und Übergangsstücke herstellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Anschluss an Steinzeug-Rohr bis DN 100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37105" RNoPart="410">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0410</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Anschluss an bauseitig verlegte Abwasserleitung aus Steinzeug bis DN 125 inkl. Zulieferung aller Verbindungs- und Übergangsstücke herstellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Anschluss an Steinzeug-Rohr bis DN 125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33049" RNoPart="420">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0230</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrabschottung R 90, DIN 4102-11, für brennbare Rohre, zum Einbau an Massivwände/Massivdecken/Leichte Trennwände der Feuerwiderstandsklasse F 90.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einbauteile - Rohrdurchführung, schallgeschützt mit Brandschutz. Zur Durchführung von Rohrleitungen innerhalb von Gebäuden. Ausführung: Brandschutzmanschette aus zwei Stahlblech-Halbschalengehäusen mit intumeszierender Brandschutzeinlage, komplett mit Befestigungsmaterial und Kennzeichnungsschild.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einsatz für Rohre, mit Nullabstand, mit Isolierungen, auf Muffen Montage:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>a) Deckenanbau (eine Brandschutzmanschette von unten an die Decke)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>b) Wandanbau (je eine Brandschutzmanschette an beide Seiten der Wand)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und einschl. der erforderlichen Befestigungen nach Herstellervorgaben montieren. Die Beschriftung des Kennzeichnungsschildes ist durchzuführen und das Schild zu befestigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Brandschutzmanschetten DN100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33050" RNoPart="430">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0240</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor beschrieben, jedoch DN70</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und einschl. der erforderlichen Befestigungen nach Herstellervorgaben montieren. Die Beschriftung des Kennzeichnungsschildes ist durchzuführen und das Schild zu befestigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Brandschutzmanschetten DN70</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33051" RNoPart="440">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0250</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor beschrieben, jedoch DN50</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und einschl. der erforderlichen Befestigungen nach Herstellervorgaben montieren. Die Beschriftung des Kennzeichnungsschildes ist durchzuführen und das Schild zu befestigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Brandschutzmanschetten DN50</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33052" RNoPart="450">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0260</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor beschrieben, jedoch DN125</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und einschl. der erforderlichen Befestigungen nach Herstellervorgaben montieren. Die Beschriftung des Kennzeichnungsschildes ist durchzuführen und das Schild zu befestigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Brandschutzmanschetten DN125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33053" RNoPart="460">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0270</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Anschluss an bauseits vorhandenen SW-Entlüftungshaube DN100 herstellen, einschließlich der erforderlichen Dicht- und Übergangsstücke.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Anschluss SW-Entlüftungshaube DN100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33054" RNoPart="470">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0280</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Anschluss an bauseits vorhandenen SW-Entlüftungshaube DN125 herstellen, einschließlich der erforderlichen Dicht- und Übergangsstücke.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Anschluss SW-Entlüftungshaube DN125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33718" RNoPart="480">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0310</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Einsetzbar zur Schmutzwasserentlüftung DN 100, Anschluss flexibel mit</span>
                              <br/>
                              <span>Neigungsfächer. Dachdurchdringung wärmegedämmt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <br/>
                              <span>Bestehend aus:</span>
                              <br/>
                              <span>Dachhaubenkopf mit Neigungsfächer,</span>
                              <br/>
                              <span>Grundelement mit absolut dichter Universalpfanne, zur</span>
                              <br/>
                              <span>Dachlattenbefestigung. Auf Wunsch bauseits zur Aufnahme</span>
                              <br/>
                              <span>einer Original-Dachpfanne. EPDM-Dichtmanschette zur Abdichtung der</span>
                              <br/>
                              <span>Unterspannbahn und als Winddrucksicherung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Material:</span>
                              <br/>
                              <span>Stahlblech verzinkt, Dachhaubenkopf innen und außen pulverbeschichtet,</span>
                              <br/>
                              <span>korrossionsbeständig, UV-beständig, brandbeständig und schlagregensicher.</span>
                              <br/>
                              <span>Befestigung ausschließlich vom Dach.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Länge Anschlussleitung 600 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Lüftungsanschluss Formteilmaß DN 100,</span>
                              <br/>
                              <span>Dachneigungseinstellung 6-60°,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Farbe: naturrot oder schwarz</span>
                            </p>
                            <span> </span>
                            <p>
                              <span>Anschluss an die Leitung. Die Hauben sind in die vorhandene Dachfläche wasserdicht in Zusammenarbeit mit dem Dachdecker einzubauen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Steildachhaube DN 100 einteilig</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33719" RNoPart="490">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0310</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN125</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Steildachhaube DN 125 einteilig</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37048" RNoPart="500">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style=" font-weight: 400;">Dachhaube DN 100 einteilig mit Schiebeflansch aus VA </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>nicht brennbar und UV-beständig.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Runder Grundkörper aus Stahlblech, mit hochwertiger Einbrennlackierung (grau) und Flanschplatte ca. 380 mm Ø zur mechanischen Befestigung auf der Grundkonstruktion des Flachdaches und zur Aufnahme der Dampfsperre. Haubenkopf aus Stahlblech mit hochwertiger Einbrennlackierung (schwarz) und integriertem Regendeckel, strömungsgünstig gestaltet für niedrigste Druckverluste. Haubenkopf zur Revision bzw. Schmutzwasserentlüftung demontierbar. Innenrohr im Nenndurchmesser DN 100 aus Stahlblech mit hochwertiger Einbrennlackierung und integrierter Lippendichtung. Innere, werkseitige 40 mm dicke Wärmedämmung aus Isolierung (Schmelzpunkt &gt; 1000 °C) der Baustoffklasse A 1.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Im Lieferumfang enthalten sind 2 verschiedene Stecknippel: 98,5 mm Ø mit werkseitig eingearbeiteter Lippendichtung zur verbesserten Dichtigkeit zum Anschluss an die bauseitige Lüftungsleitung und 109 mm Ø, jedoch pulverbeschichtet, passend zum Einstecken in die Muffe eines Abwasserrohres (HT oder bei Gussrohr in einem Außenverbinder. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Schiebe-Klebeflansch aus Edelstahl zum werkzeuglosen Aufschieben auf die bauseitige Dämmung und zur Aufnahme und Eindichtung mit der bauseitigen Dach- und Dichtungsbahn mit Lippendichtung und aufgestelltem Rand zur bauseitigen Eindichtung am Grundkörper.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abmessungen Grundkörper: ca. 600 mm hoch, Ø ca. 182 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abmessung Schiebeflansch Schafthöhe ca. 150 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Ø ca. 432 mm Klebeflansch</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Dachneigung: 0° - 5°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. DN 100 mit Folien-Schiebeflansch</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>wie vor, jedoch mit werkseitig angebrachtem Folienflansch 410 x 410 Schaft aus Edelstahl zum werkzeuglosen Aufschieben auf die bauseitige Dämmung und zur Aufnahme und Eindichtung mit der bauseitigen Dach- und Dichtungsbahn mit Lippendichtung und aufgestelltem Rand zur bauseitigen Eindichtung am Grundkörper.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Dichtungsbahnen: PVC, EPDM, PIB, EVA, FPO</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Anschluss an die Leitung. Die Hauben sind in die vorhandene Dachfläche wasserdicht in Zusammenarbeit mit dem Dachdecker einzubauen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dachhaube DN 100 einteilig</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33725" RNoPart="510">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0320</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wartungsfreies Belüftungsventil aus einen schlagfestem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Kunststoffgehäuse, Bauart geprüft und überwacht nach EN 12380, Klasse A1, Temperaturbereich -20 bis + 60°C mit Übergangsdichtung und Frostschutzhaube aus Styropor.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einer altersbeständigen EPDM-Dichtung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mit Wandeinbaukasten mit hochwertiger Abdeckplatte und integrierter Schattenfuge, die eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet. Abnehmplatte leicht abnehmbar zur Revision, Farbe der Abdeckplatte RAL 9016. Einbaukasten aus feuerverzinktem Stahlblech. B/H/T: 104/154/100mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett inkl. sämtlicher Befestigungs-, Dichtungs- und sonstiger Kleinmaterialien </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und verlegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Belüftungsventil DN100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33057" RNoPart="520">
                    <Qty>61.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0310</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>vorhandene Objektanschlussleitung im Rohbauzustand mit Stopfen (DN50 bis DN100) verschließen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Im Zuge der Endmontage Stopfen entfernen und Objekte mit Abwasserleitung verbinden. Lieferung und Entsorgung der Stopfen sind mit in die Position zu kalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Objektanschluss</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33058" RNoPart="530">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0320</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bodenablauf DN 70 aus Gusseisen mit Anstrich, Stutzenneigung 90°, geprüft gemäß DIN EN 1253,</span>
                              <br/>
                              <span>ohne Geruchverschluss, Baustoffklasse A1, nicht brennbar</span>
                              <br/>
                              <span>geprüfter, integrierter Schallschutz gemäß VDI 4100:2012 , SST III = 22dB(A) mit Halterand und Erdungsanschluss</span>
                              <br/>
                              <span>mit Sickeröffnungen mit Bauzeitschutzdeckel</span>
                              <br/>
                              <span>geprüfter Brandschutz von unten und oben</span>
                              <br/>
                              <span>geeignet für Deckendicken ab 100 mm </span>
                              <br/>
                              <span>in Verbindung mit Brandschutzset</span>
                              <br/>
                              <span>Ablaufleistung 2,0 l/s</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Aussparungsmaße 170 x 200 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bodenablauf Guss DN70</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33060" RNoPart="540">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0340</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bodenablauf Passavant DN 70, aus Gusseisen mit Anstrich, Stutzenneigung 90°, geprüft gemäß DIN EN 1253</span>
                              <br/>
                              <span>ohne Geruchverschluss, Baustoffklasse A1, nicht brennbar, </span>
                              <br/>
                              <span>geprüfter, integrierter Schallschutz gemäß VDI 4100:2012 , SST III = 22dB(A),</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mit Klebeflansch und Erdungsanschluss,</span>
                              <br/>
                              <span>mit Sickeröffnungen, mit Bauzeitschutzdeckel</span>
                              <br/>
                              <span>geprüfter Brandschutz von unten und oben</span>
                              <br/>
                              <span>geeignet für Deckendicken ab 100 mm</span>
                              <br/>
                              <span>in Verbindung mit Brandschutzset</span>
                              <br/>
                              <span>Ablaufleistung 2,0 l/s</span>
                              <br/>
                              <span>Gewicht 7,7 kg</span>
                              <br/>
                              <span>Aussparungsmaße 180 x 360 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bodenablauf Guss DN 70 mit Klebeflansch</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33062" RNoPart="550">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0360</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Fit-In Einbauset DN 70 nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1 zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen Ø 160 mm für Bodenablauf DN 70, Stutzenneigung 90°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>AD 159 mm/H 149 mm </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Einbauset DN 70</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33064" RNoPart="560">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0380</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>vergießen und anarbeiten von offenen Durchbruch bis 360 x 180 mm an Bodenablauf mit Mörtel MG 2 oder 3 verfüllen, gemäß Zulassung Bodenablauf einschl. Schalbrett</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bodenablauf anarbeiten</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33065" RNoPart="570">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0390</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Aufsatzstück aus Kunststoff</span>
                              <br/>
                              <span>Stutzendurchmesser 125 mm, mit angespritztem Kunststoffvlies für die Dünnbettanbindung</span>
                              <br/>
                              <span>Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534</span>
                              <br/>
                              <span>Rahmen aus Edelstahl, 110 x 110 mm mit Verschieberahmen aus Kunststoff</span>
                              <br/>
                              <span>Schlitzrost aus Edelstahl, verschraubt</span>
                              <br/>
                              <span>rutschhemmend, Klasse C gemäß DIN 51097</span>
                              <br/>
                              <span>für Barfußbereich geeignet</span>
                              <br/>
                              <span>Belastungsklasse K 3</span>
                              <br/>
                              <span>mit Abdichtring</span>
                              <br/>
                              <span>teleskopisch höhenverstellbar 40-100mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. passenden Zwischenstück aus Kunststoff bis 15cm Fußbodenaufbau, mit Abdichtring für Bodenablauf </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bodenablauf Aufsatzstück 110 x 110 Dünnbett</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33066" RNoPart="580">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0400</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Aufsatzstück aus Kunststoff</span>
                              <br/>
                              <span>Stutzendurchmesser 125 mm, mit angespritztem Kunststoffvlies für die Dünnbettanbindung</span>
                              <br/>
                              <span>Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534</span>
                              <br/>
                              <span>Rahmen aus Edelstahl, 148 x 148 mm mit Verschieberahmen aus Kunststoff</span>
                              <br/>
                              <span>Schlitzrost aus Edelstahl, verschraubt</span>
                              <br/>
                              <span>für Barfußbereich geeignet</span>
                              <br/>
                              <span>Belastungsklasse K 3</span>
                              <br/>
                              <span>mit Abdichtring</span>
                              <br/>
                              <span>teleskopisch höhenverstellbar 40-100mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. passenden Zwischenstück aus Kunststoff bis 16cm Fußbodenaufbau, mit Abdichtring für Bodenablauf </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bodenablauf Aufsatzstück 148 x 148 Dünnbett</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33068" RNoPart="590">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0420</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Geruchverschluss aus Kunststoff</span>
                              <br/>
                              <span>zweiteilig herausnehmbar</span>
                              <br/>
                              <span>bestehend aus Glocke und Staurohr</span>
                              <br/>
                              <span>mit angespritzter Lippendichtung</span>
                              <br/>
                              <span>passend für vorher beschriebenen Bodenablauf DN70 / DN 100</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und montieren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Geruch- und Rauchstopp</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Geruchverschluss</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33069" RNoPart="600">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.01.0430</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Brandschutzklasse R 30 bis R 120</span>
                              <br/>
                              <span>Feuer- und Rauchverschluss zur Brandschutz-Ausrüstung</span>
                              <br/>
                              <span>von Bodenabläufen Passavant, DN 70</span>
                              <br/>
                              <span>Stutzenneigung 90°,</span>
                              <br/>
                              <span>bestehend aus Geruchverschluss mit Hitzeschild und</span>
                              <br/>
                              <span>Brandschutz-Kartusche</span>
                              <br/>
                              <span>einschl. Geruch- und Rauchstopp</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Brandschutzset DN 70</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2498" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <span>Schmutzwasserhebeanlage</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="I33343" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Fäkalienhebeanlage, steckerfertig</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>LGA Bauart geprüft nach DIN EN 12050</span>
                              <br/>
                              <span>Die überflutbare Doppelanlage besteht aus einem stufenförmigen Sammelbehälter</span>
                              <br/>
                              <span>(PE) mit optimiertem Boden zur Minimierung von Ablagerungen, einer Trägerplatte (Grauguss) mit Ringgehäusen,</span>
                              <br/>
                              <span>den aufgesetzten Motoren, Doppelrückschlagklappe und einer Steuerung. Gewicht: 115 kg</span>
                            </p>
                            <p>
                              <br/>
                              <span>Behälter</span>
                              <br/>
                              <span>Maße (HxBxT): 600 x 835 x 665 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Behälterinhalt: 115 l</span>
                              <br/>
                              <span>- Reinigungsöffnung oben</span>
                              <br/>
                              <span>- Muffe DN 150 hinten für den Zulauf mit Klemmflansch, Höhe 275 mm, mit</span>
                              <br/>
                              <span>exzentrischem Übergangsrohr DN 100/150</span>
                              <br/>
                              <span>Höhe 250-300 mm</span>
                              <br/>
                              <span>- 2 seitliche Muffen DN 150/ DN 50</span>
                              <br/>
                              <span>für den Zulauf, Zulaufhöhen 180 und</span>
                              <br/>
                              <span>- 315 mm mit exzentrischem Übergangsrohr</span>
                              <br/>
                              <span>DN 100/150 Höhe 180-340 mm</span>
                              <br/>
                              <span>- vertikaler Stutzen DN 70 / DN 100 für Lüftung / Zulauf</span>
                              <br/>
                              <span>- vertikaler Stutzen DN 70 / DN 150 für Lüftung / Zulauf</span>
                              <br/>
                              <span>- vertikale Muffe 50 mm für die Notentsorgung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <br/>
                              <span>Tauchmotorpumpen</span>
                              <br/>
                              <span>vertikal, einstufig zur Förderung von Abwasser gemäß DIN 1986-3, betriebsfertig</span>
                              <br/>
                              <span>auf dem Behälter montiert, trockenlaufsicher, Überhitzungsschutz durch Motorthermostat, Leitungseinführung</span>
                              <br/>
                              <span>längswasserdicht vergossen und durch Steckverbindung leicht zu tauschen</span>
                              <br/>
                              <span>Laufrad: Freistromrad</span>
                              <br/>
                              <span>Freier Durchgang: 70 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Druckstutzen: DN 100</span>
                              <br/>
                              <span>Mediumtemperatur: 40°C, kurzzeitig 60°C</span>
                              <br/>
                              <span>Fördermenge: max 56 m3/h</span>
                              <br/>
                              <span>Förderhöhe: 5-10 m</span>
                              <br/>
                              <span>Motorleistung P2: 2,2 kW</span>
                              <br/>
                              <span>Motordrehzahl: 1450 1/min</span>
                              <br/>
                              <span>Motorschutzart: IP 68</span>
                              <br/>
                              <span>Betriebsart: S3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Steuerung zum wasserstandsabhängigen automatischen</span>
                              <br/>
                              <span>Ein- und Ausschalten. Die steckerfertige Steuerung schaltet die Pumpen wechselseitig</span>
                              <br/>
                              <span>mit Spitzenlastfunktion. Der Niveaugeber ist im Behälter eingebaut.</span>
                              <br/>
                              <span>Erforderliche Vorsicherungen 16 A.</span>
                              <br/>
                              <span>- Betriebsspannung: 3/N/PEx400, 50 Hz</span>
                              <br/>
                              <span>- Gehäuse mit Klarsichttür, IP 44</span>
                              <br/>
                              <span>(HxBxT) 430 x 250 x 155 mm</span>
                              <br/>
                              <span>- je 4m Ltg. zwischen Pumpe u. Steuerung</span>
                              <br/>
                              <span>- 1,5 m Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker</span>
                              <br/>
                              <span>- Motorschutzeinrichtungen</span>
                              <br/>
                              <span>- 2 Hand-Null-Automatik-Schalter</span>
                              <br/>
                              <span>- Leuchtanzeigen für: Betrieb Pumpen, Störung Pumpen, Drehfeld, Hochwasseralarm</span>
                              <br/>
                              <span>Alarmanlage (netzabhängig)</span>
                              <br/>
                              <span>- potentialfreier Schließer für die Sammelstörmeldung</span>
                              <br/>
                              <span>- elektronischer Summer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Steuerung ist anschlussfertig, nullspannungssicher und entspricht den EU EMC- und Niederspannungsrichtlinien.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Flanschanschluss DN80 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und betriebsbereit anschließen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Doppel-Fäkalienhebeanlage</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33345" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>PVC-Zulaufschieber (Keilflachschieber) PN 2,5, mit besonders kurzer Baulänge von nur 175 mm und 2 Rohrstutzen DN 100, d 100 mm, 60 mm lang (Gesamtlänge mit Stutzen 295 mm) zum Direktanschluss an Zulaufklemmflansch bei compli-Hebean lagen ausgerüstet. Die Anbindung an die Anschlussleitung erfolgt mittels bauseitiger Überschiebemuffe. Mit Verschlussstange aus Edelstahl und angeformtem Befestigungssockel. Alle Bauteile sind beständig gegen häusliches Abwasser.</span>
                              <br/>
                              <span>Passend zu o.a. Hebeanlage</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zulaufschieber DN100 PN 2,5</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33346" RNoPart="30">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>nach DIN EN 1171, mit Dichtungssatz, passend zu o.a. Hebeanlage</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Keilflachschieber DN80</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33347" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Handmembranpumpe 1 1/2"</span>
                              <br/>
                              <span>Förderhöhe bis Hgeod = 15 m</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Handmembranpumpe</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33348" RNoPart="50">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Absperrschieber 1 1/2" (DN 40), PN 16 passend zu o.a. Handmembranpumpe</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Absperrschieber 40 PN16</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33349" RNoPart="60">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Elastische Verbindung 1 1/2"(DN 40), PN 4</span>
                              <br/>
                              <span>Maße[mm]: Di= 50 x 4 x 120 lg</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. 2 Schellen 1 1/2" Edelstahl</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>elastische Verbindung 1 1/2" 50x 4,5x120</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37941" RNoPart="70">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0070</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Gehäuse : Thermoplast (ABS), grau,</span>
                              <br/>
                              <span>schlagfest</span>
                              <br/>
                              <span>Einschaltdauer: 100% ED</span>
                              <br/>
                              <span>Lautstärke : &gt;88 dB(A)/1m</span>
                              <br/>
                              <span>Blitzleuchte orange, schlagfest, diebstahlsicher,</span>
                              <br/>
                              <span>IP 65, für Blitzlicht mit kurzen aber</span>
                              <br/>
                              <span>sehr kräftigen Lichtblitzen.</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzart : IP 33</span>
                              <br/>
                              <span>Zum Ansteuern wird der potentialfreie</span>
                              <br/>
                              <span>Kontakt der Steuerung verwendet.</span>
                              <br/>
                              <span>einschl. Verkabelung (ca.15m) mit Steuerung Hebeanlage und Schild "Hebeanlage"</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Hupe mit Blitzleuchte 230V</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37942" RNoPart="80">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0080</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Anschluss der Zuleitung (bis DN125) und Druckleitung (bis DN80) an die Hebeanlage. Inkl. Übergangsstücke.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Anschluss Zulauf- und Druckleitung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37943" RNoPart="90">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0090</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>JUNG PUMPEN</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Schmutzwasserhebeanlage Hebefix Pro</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Art.Nr. JP50050</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bauart geprüft nach DIN EN 12050</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Steckerfertige Hebeanlage für fäkalien-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>freies häusliches Schmutzwasser, wie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>z.B. aus Waschbecken, Badewannen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Duschen, Waschmaschinen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sowie für aggressive Medien wie</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Kondensat aus Brennwertkesseln, Sole</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>aus Enthärtungsanlagen und wässrige</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Lösungen bis 15% Salzgehalt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Der Hebefix wird direkt im Raum der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Entwässerungsgegenstände installiert.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Alternativ kann der Hebefix in</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>handelsüblichen Vorwandsysteme montiert</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>werden, mit einer Innenbreite von min.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>180 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Wird ein zu hoher Wasserstand erreicht,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>warnt der Alarmgeber durch einen laut-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>starken Summer. Der Alarm kann über</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einen potentialfreien Kontakt weiter-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>geleitet werden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Behälter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Maße: 411x425x183 mm (HxBxT)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gewicht: 7 kg</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 Druckabgang</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>4 Zulaufstutzen d=50 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 Zulauf oben d=40 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Lieferumfang:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 Hebefix</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 Rückschlagklappe 1¼ "</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 Schlauchkrümmer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>2 Nippel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>6 Schlauchschellen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>2 Manschetten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>3 Steckdichtung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>2 Dübel 2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>2 Hakenschraube</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 Verschlussstopfen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 Aktivkohlefilter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Tauchmotorpumpe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>vertikal, einstufig, trockenlaufsicher,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>im Behälter montiert, automatisch</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>wieder einschaltender, temperatur-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>abhängiger Motorschutz, trockenlauf-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>sichere mediumseitige SIC-Gleitring-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>dichtung und motorseitig Ölkammer und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Radialwellendichtring, Motorgehäuse</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>und Rotorwelle aus Edelstahl, Pumpen-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>gehäuse und Laufrad aus Kunststoff.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Schutzart: IP 68</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Freier Durchgang: 10 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Fördermenge: Q max 6,5 cbm/h</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Förderhöhe: H max 7 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Motorleistung: P2 = 220 W</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Drehzahl: 2745 1/min</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Spannung: 1/N/PE 230V, 50 Hz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Leitung: 4 m H07 RN8-F-4G0,75</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und betriebsbereit montieren </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kleinehebeanlage</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37944" RNoPart="100">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0100</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>zur Verbindung bzw. zum Anschluss des</span>
                              <br/>
                              <span>PE-Rohres (DN 32) mit der Pumpstation (DN 32).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Anschluss mit Kleinhebeanlage DN32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37945" RNoPart="110">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0110</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe</span>
                              <br/>
                              <span>mit horizontalem Druckabgang und hoher</span>
                              <br/>
                              <span>Betriebssicherheit. VDE und TÜV Bauart geprüft.</span>
                              <br/>
                              <span>Dauerbetrieb aufgetaucht, Spüleinrichtung, eingebaute Flachabsaugung, trockenlaufsichere mediumseitige, </span>
                              <br/>
                              <span>Radialwellendichtringe und motorseitig</span>
                              <br/>
                              <span>Ölkammer und Radialwellendichtring, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung für Netzleitung mit Schukostecker.</span>
                              <br/>
                              <span>Kopf, Pumpengehäuse und Laufrad aus</span>
                              <br/>
                              <span>Kunststoff, Motorgehäuse und Rotorwelle</span>
                              <br/>
                              <span>(voll gekapselt) aus Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Freier Durchgang: 10 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Druckstutzen: 1 1/4'' außen</span>
                              <br/>
                              <span>Medium: max 35 Grad C</span>
                              <br/>
                              <span>Fördermenge: max 6,5 m³/h</span>
                              <br/>
                              <span>Förderhöhe: max 6 m</span>
                              <br/>
                              <span>Einschalthöhe: 105 mm</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Spannung: 1/N/PE~230 V, 50 Hz</span>
                              <br/>
                              <span>Strom: 1,4 A</span>
                              <br/>
                              <span>Leistung P2: 0,2 kW</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzart: IP 68</span>
                              <br/>
                              <span>Motorschutz: Wicklungsthermostate</span>
                              <br/>
                              <span>Kabellänge: 10 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. Anschlusskrümmer 90°, elastische Verbindung liefern und betriebsbereit montieren. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Tauchpumpe mit Schwimmerschalter</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37946" RNoPart="120">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0120</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>zur Verbindung bzw. zum Anschluss des</span>
                              <br/>
                              <span>PE-Rohres (DN 32) mit der Tauchpumpe.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Anschluss an Tauchpumpe DN32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37947" RNoPart="130">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0130</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>HD-PE Abwasserdruckrohr, gefertigt  aus PE 100 für die Abwasserversorgung nach </span>
                              <br/>
                              <span>DIN EN 13244; </span>
                              <br/>
                              <span>SDR 17(PN 10)  Schmelzindexgruppe 003 bzw. 005 </span>
                              <br/>
                              <span>Dimension:         90 x 5,4mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren.  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>PE 100 Druckrohr DN80, SDR17</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37948" RNoPart="140">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0140</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>für vorgenanntes Druckrohr</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. aller notwendigen Verbindungselemente und Dichtungsmaterialien liefern und verlegen.  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Formteile PE DN80, SDR17</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37949" RNoPart="150">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0150</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>HD-PE Abwasserdruckrohr, gefertigt  aus PE 100 für die Abwasserversorgung nach </span>
                              <br/>
                              <span>DIN EN 13244; </span>
                              <br/>
                              <span>SDR 17(PN 10)  Schmelzindexgruppe 003 bzw. 005 </span>
                              <br/>
                              <span>Dimension:         50 x 3,0mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren.  </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>PE 100 Druckrohr DN 40, SDR17</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37950" RNoPart="160">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0160</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Formteile aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, Bögen und Muffen, für Druckrohrleitung aus PE, für Abwasser, Nenndurchmesser 50 mm, Wanddicke 3,0 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Formteile PE DN 40, SDR17</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37951" RNoPart="170">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>ST</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0170</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Druckrohr aus PE 100 mit integrierten Schutzeigenschaften DIN 8074, DIN 8075 und DIN EN 13244 für Abwasser, Nenndurchmesser 40 mm, Wanddicke 2,4 mm, endlos mit </span>
                              <br/>
                              <span>glatten Enden, Verlegung DIN EN 1610, in vorh. Graben, Schweißverbindung wird gesondert vergütet.</span>
                              <br/>
                              <span>Bestehend aus Werkstoff PE 100-RC gemäß PAS1075,Werkstoff mit Schutzeigenschaften gegen Rissinitiierung ( Weiterleitung äußerer Beschädigungen) und Punktbelastungen (geeignet für Verlegung ohne Einsandung). </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Geeignet für alle konventionellen Verbindungstechniken, wie z. B. Stumpf- und Heizwendelschweißen</span>
                              <br/>
                              <span>Schmelzindexgruppe: 003</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren.  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>PE 100 Druckrohr DN32, SDR17</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37952" RNoPart="180">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0180</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Formteile aus PE, zum Heizelementmuffenschweißen, Bögen und Muffen, für Druckrohrleitung aus PE, für Abwasser, Nenndurchmesser 40 mm, Wanddicke 2,4 mm.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Formteile PE DN32, SDR17</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37953" RNoPart="190">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0190</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>zur Verbindung bzw. zum Anschluss des</span>
                              <br/>
                              <span>PE-Rohres an den die Sammelleitung im Gebäude(DN 125)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. Übergang und T-Stück</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Verbindung zur SW Sammelleitung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2472" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <span>Trinkwasseranlage Neubau</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="I33071" RNoPart="10">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0010</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Hygienespülung für 1xKaltwasser,  mit DVGW Konformitätsbescheinigung nach DVGW Arbeitsblatt W 540</span>
                              <br/>
                              <span>AS-0605CQ0214. Bestimmungsmäßiger Wasserwechsel wird durch eine automatische Spülung sichergestellt.</span>
                              <br/>
                              <span>Über die integrierte Steuereinheit werden feste Spülintervalle oder feste Spülzeitpunkte definiert. Über vorgelagerte Sensorik - Temperatursensor oder Volumenstromsensor mit Temperatursensor - können Spülungen temperaturgeführt ausgelöst werden.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Technische Daten:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>zur UP-Montage </span>
                              <br/>
                              <span>Trinkwasseranschluss: R 1/2"</span>
                              <br/>
                              <span>Abwasseranschluss: DN50</span>
                              <br/>
                              <span>Durchflussmenge: 10 l/min; optional: 4,0 l/min</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Eigenschaften</span>
                            </p>
                            <ul>
                              <li>
                                <span>Wasseranschluss oben MF 1/2" (R 1/2")</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Magnetventil stromlos geschlossen</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Mit integriertem Geruchsverschluss</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Montagetiefe verstellbar</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Rückstausensor eingebaut</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Schnittstelle Digital I/O</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Armaturengruppe I nach EN ISO 3822-1</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Schallschutz nach DIN 4109</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Montagetiefe verstellbar</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Abwasseranschluss unten d 50 mm</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Spülleistung pro Magnetventil: 10 l/min</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte </span>
                                <br/>
                                <span>Bluetooth®-Schnittstelle</span>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span>Lieferumfang:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Befestigungsset</span>
                              <br/>
                              <span>Bauschutz ablängbar</span>
                              <br/>
                              <span>Steuereinheit</span>
                              <br/>
                              <span>Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abdeckplatte weiß Alpin</span>
                              <br/>
                              <span>Netzteil mit Ausgangskabel 5m </span>
                              <br/>
                              <span>Montageplatte universell, UP </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Kabel fünfpolig für Anschluss der Störmeldung an GLT (Schnittstelle Digital I/O) liefern, Wasser- und Abwasserseitig anschließen und in Zusammenarbeit mit dem Gewerk Elektro elektrisch anschließen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Hygienespülung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4661">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Freistrom-Absperrventil, mit Entleerstopfen, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, 10 Jahre Gewährleistung, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar, EPDM-Sitzdichtung, Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert, Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen, mit Entleerstopfen, mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse, Spindelgewinde außerhalb des Mediums, verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl bis DN 50, totraumfrei, mit Offenstellungsanzeige, DVGW-Zulassung, bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1213, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 110 °C</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>beidseitig mit Außengewinde, zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, von DN 15 bis DN 80 oder Pressanschlussmuffen für den Übergang ohne Verschraubung auf Kupferrohr usw. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und einschl. der notwendigen Übergangsverschraubungen, Befestigungs- und Dichtmaterialien montieren und mit der Rohrleitung verbinden.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Absperrventil mit Entl.</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33072" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0020</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN15</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Absperrventil mit Entl. DN15</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33073" RNoPart="30">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0030</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Absperrventil mit Entl. DN20</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33074" RNoPart="40">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0040</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Absperrventil mit Entl. DN25</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33075" RNoPart="50">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0050</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Absperrventil mit Entl. DN32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33076" RNoPart="60">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0060</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Absperrventil mit Entl. DN40</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4662">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Freistrom-Kombi-Rückflussverhinderer, mit Entleerstopfen, besonders geeignet für Zirkulationssysteme durch sehr niedrigen Öffnungsdruck (0,01bar), medium berührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbst fettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar, EPDM-Sitzdichtung, Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert, Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen, mit Entleer Stopfen, mit Prüfeinrichtung, Spindelgewinde außerhalb des Mediums, kontrollierbare RV-Patrone als Kunststoff-Strömungskörper, verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl, mit schwarzem Handrad, totraumfrei, für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet, mit Absperrfunktion zur Wartung, mit Offenstellungsanzeige, DVGW-Zulassung, SVGW-Zulassung, KIWA-Zulassung, BELGAQUA-Zulassung, VA-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, nach UBA-Bewertungsgrundlage, bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 13959, ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT, Druckstufe PN 10, max. Betriebstemperatur 65 °C, kurzfristige Spitzentemperatur 90 °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>beidseitig mit Außengewinde, zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, von DN 15 bis DN 50 oder Pressanschlussmuffen für den Übergang ohne Verschraubung auf Kupferrohr usw.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und einschl. der notwendigen Übergangsverschraubungen, Befestigungs- und Dichtmaterialien montieren und mit der Rohrleitung verbinden.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>KFR-Ventil</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33077" RNoPart="70">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0070</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>KFR-VentilDN32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33078" RNoPart="80">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0080</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>KFR-VentilDN40</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4663">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Dämmschale für vorgenanntes Absperrventil liefern und montieren. DN50</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Material: frei von Altreifengranulat und halogenierten Treibmitteln</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Außerdem sind folgende Werte einzuhalten:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- HBCDD in EPS/XPS, TCEP in PUR/PIR &lt; 0,1 %</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Chlorparaffine, PBDE &lt; 0,1 %</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und verlegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmschale für Absperrventil mit Entl.</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33079" RNoPart="90">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0090</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN15</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmschale für Absperrventil mit Entl. DN15</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33080" RNoPart="100">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0100</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmschale für Absperrventil mit Entl. DN20</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33081" RNoPart="110">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0110</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmschale für Absperrventil mit Entl. DN25</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33082" RNoPart="120">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0120</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN32.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmschale für Absperrventil mit Entl. DN32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33083" RNoPart="130">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0130</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmschale für Absperrventil mit Entl. DN40</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33084" RNoPart="140">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0140</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Probenahmeventil, zur Probenahme von Trinkwasser zur Bestimmung mikrobiologischer und chemischer Parameter nach TrinkwVO in Kalt - und Warmwasserinstallationssystemen, bestehend aus Rotguss im mediumberührten Bereich, absperrbar mittels beiliegendem Inbusschlüssel SW 5, Rotguss-Ventilkörper 360° drehbar, mit abflammbarem und drehbarem Edelstahl-Auslaufbogen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und auf den Absperr- und Regelungsventilen montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Probenahmeventil DN 6</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4664">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Nahtlos gezogenes ziehfettfreies, </span>
                              <span style=" font-weight: bold;">blankes Kupferrohr </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>als Rohrleitung nach DIN EN 1057, für Trinkwasser DIN 1988-200, Verbindung durch Pressen Verbindung durch Pressen nach DVGW GW 2, einschließlich der Rohrbefestigungen, einschließlich der Halteschienen für die Verteilungsleitungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,8 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Gerüst für Montagehöhe über 3,5m wird gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren, und zwar:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kupferrohr</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33085" RNoPart="150">
                    <Qty>160.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0150</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN12</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kupferrohr DN 12 (15 x 1,0 mm)</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33086" RNoPart="160">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0160</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN15</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kupferrohr DN 15 (18 x 1,0 mm)</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33087" RNoPart="170">
                    <Qty>240.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0170</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kupferrohr DN 20 (22 x 1,0 mm)</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33088" RNoPart="180">
                    <Qty>240.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0180</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kupferrohr DN 25 (28 x 1,5 mm)</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33089" RNoPart="190">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0190</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kupferrohr DN 32 (35 x 1,5 mm)</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33090" RNoPart="200">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>90.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0200</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN 40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kupferrohr DN 40 (42 x 1,5 mm)</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33374" RNoPart="210">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>70.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0200</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kupferrohr DN 50 (54 x 1,5 mm)</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33091" RNoPart="220">
                    <Qty>240.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0210</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Mehrpreis für Rohrleitungsinstallation in einer Arbeitshöhe zwischen 3,55 - 3,8 m vom Rohfußboden einschl. aufstellen und abbauen des Rollgerüstes.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>In dieser Position sind Form- und Verbindungsstücke bereits berücksichtigt und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis Montagehöhe über 3,5m </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33092" RNoPart="230">
                    <Qty>250.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0220</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bogen aus Kupfer, als Pressfitting, für Rohrleitung aus nahtlosem Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Trinkwasser DIN 1988-200 Außendurchmesser 15 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Kupfer DN 12</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33093" RNoPart="240">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0230</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 15</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Kupfer DN 15</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33094" RNoPart="250">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0240</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Kupfer DN 20</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33095" RNoPart="260">
                    <Qty>260.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0250</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Kupfer DN 25</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33096" RNoPart="270">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0260</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Kupfer DN 32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33097" RNoPart="280">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0270</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Kupfer DN 40</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33375" RNoPart="290">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0270</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Kupfer DN 50</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33098" RNoPart="300">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0280</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>T-Stück aus Kupfer, als Pressfitting, Abgang reduziert oder nicht reduziert, Reduzierung auf bis zu 2 Dimensionen kleiner, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 15 mm, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück DN 12</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33099" RNoPart="310">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0290</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 15</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück DN 15</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33100" RNoPart="320">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0300</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück DN 20</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33101" RNoPart="330">
                    <Qty>21.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0310</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück DN 25</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33102" RNoPart="340">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0320</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück DN 32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33103" RNoPart="350">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0330</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück DN 40</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33376" RNoPart="360">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0330</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>T-Stück DN 50</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33104" RNoPart="370">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0340</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Reduzierstück aus Kupfer, als Pressfitting, Reduzierung auf bis zu 2 Dimensionen kleiner,  für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 18 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reduzierstück DN 15</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33105" RNoPart="380">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0350</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reduzierstück DN 20</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33106" RNoPart="390">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0360</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reduzierstück DN 25</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33107" RNoPart="400">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0370</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reduzierstück DN 32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33108" RNoPart="410">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0380</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reduzierstück DN 40</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33377" RNoPart="420">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0380</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reduzierstück DN 50</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33109" RNoPart="430">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0390</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Muffe aus Kupfer, als Pressfitting, für Rohrleitung aus Kupferrohr DIN EN 1057, nahtlos, für Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 15 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe  DN 12</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33110" RNoPart="440">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0400</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 15</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe  DN 15</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33111" RNoPart="450">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0410</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe  DN 20</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33112" RNoPart="460">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0420</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe  DN 25</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33113" RNoPart="470">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0430</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe  DN 32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33114" RNoPart="480">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0440</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe  DN 40</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33378" RNoPart="490">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0440</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN 40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe  DN 50</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33115" RNoPart="500">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0450</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>DVGW-zugelassen, mit angeformten Rohrbelüfter und eingebautem Rückflussverhinderer, mit Belüftungseinrichtung, DBGM, mit Schlauchverschraubung, verchromt, Oberteil mit Steckschlüsselbetätigung, einschließlich Rosette, (Schlüssel 4-fach)</span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zapfventil 1/2"</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33116" RNoPart="510">
                    <Qty>90.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0460</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>an die sanitären Einrichtungsgegenstände und Armaturen, von </span>
                              <span style=" font-weight: bold;">DN 12</span>
                              <span> bis </span>
                              <span style=" font-weight: bold;">DN 25</span>
                              <span>, einschließlich Lieferung der durchströmten Wandscheiben, Hahnverlängerung bis 100mm, Übergangs- und Anschlussstücke sowie Dichtungs- und Befestigungsmaterial komplett herstellen. Die Wandscheiben sind mit speziellen Schallschutzmaßnahmen gegen das Bauwerk zu kapseln. Dichthülse für Wandscheibe vorsehen und späteres wandbündige kürzen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wasseranschluss Objekte</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33117" RNoPart="520">
                    <Qty>860.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2024-10</VersDate>
                          <WCtg>042</WCtg>
                          <Group>1399</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9293</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2770</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>31</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8365</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>88</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>21</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5614</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>49</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4259</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <WICNo>410 | 02.02.0470</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Spülen der Leitungsanlage DIN EN 806-4 </span>
                            <span>DN 50, </span>
                            <span>mit Spülgerät, </span>
                            <span>Rohrleitung aus Kupferrohr, </span>
                            <span>für Kalt- und Warmwasser jeweils getrennt, </span>
                            <span>Installation der Spüleinrichtungen einschl. Anschluss und Sicherung von Abwasserschläuchen, sowie Wiederverschließen nach dem Spülvorgang.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Spülen Leitungsanlage DN50 Kalt-Warmwasser getrennt</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33118" RNoPart="530">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>042</WCtg>
                          <Group>1306</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6459</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>107</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7633</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5616</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4251</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18676</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6567</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>42</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7430</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>14</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8087</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11390</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6883</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11199</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>34</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6568</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>58</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <WICNo>410 | 02.02.0480</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Druckminderer, </span>
                            <span>in Verbindung mit rückspülbarem Filter DIN EN 13443-1, Rückflussverhinderer und Druckmessgeräten für Vor- und Hinterdruck, </span>
                            <span>Rückspülung handbetätigt, </span>
                            <span>mit lichtundurchlässiger Filtertasse, Monatswartungsanzeige und differenzdruckgesteuerter Anzeige bei Verschmutzung, </span>
                            <span>Nenndruck 1 MPa (10 bar), </span>
                            <span>min. Vordruck 4 bar, </span>
                            <span>Hinterdruck 1,5 bis 6 bar, </span>
                            <span>entlastet, DIN EN 1567, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, </span>
                            <span>max. Betriebstemperatur 30 Grad C, </span>
                            <span>mit Gewindeanschluss und Anschlussverschraubungen, </span>
                            <span>mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO 3822-1 Klasse I, </span>
                            <span>Gehäuse aus Rotguss, </span>
                            <span>R 1 1/2.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Druckminderer PN10 Vordruck 4bar Hinterdruck 1,5-6bar TW Rotguss R1 1/2</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33120" RNoPart="540">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.02.0500</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Einsatzbereich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Für den Anschluss mehrerer Restwasseranschlüsse</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Eigenschaften</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Röhren-Geruchsverschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Lieferumfang</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Trichter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Abgangsbogen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Rosette</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Dichtungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Trichtergeruchsverschluss</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2473" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <span>Wärmedämmarbeiten </span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R4665">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Die nachfolgenden Positionen für alukaschierte Dämmung sind einschl. der erforderlichen Materialien und Zuschläge für Formstücke, Anschlussmuffen für Tauchhülsen usw. zu kalkulieren. Kalkulationsgrundlage sind die im Titel "Rohrleitungen und Zubehör" für Kupferrohr ausgeschriebenen Massen für Formteile.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung alukaschiert</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33122" RNoPart="10">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0010</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wärmedämmung DIN 4140 an Rohrleitung, haustechnische Anlagen nach GEG, in Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen, im Gebäude, Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Rohrleitung aus Kupfer, DN 15, Rohrverbindung gepresst/gelötet, Dämmung aus Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), als Schale, einlagig, Längs- und Rundnähte mit Aluminiumklebeband überkleben, äußere Lage kaschiert mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie, Wärmeleitfähigkeit für haustechnische Anlagen nach EnEV, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wärmedämmung 100 % nach GEG, Dämmschichtdicke 20 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Rohr DN12/15 Mineralwolle Schale 100%</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33123" RNoPart="20">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0020</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN 20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Rohr DN20 Mineralwolle Schale 100%</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33124" RNoPart="30">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0030</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Rohr DN25 Mineralwolle Schale 100%</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33125" RNoPart="40">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0040</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Rohr DN32 Mineralwolle Schale 100%</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33126" RNoPart="50">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0050</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Rohr DN40 Mineralwolle Schale 100%</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33384" RNoPart="60">
                    <Qty>70.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0050</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wärmedämmung Rohr DN50 Mineralwolle Schale 100%</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33127" RNoPart="70">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0060</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Mehrpreis für Wand- und Deckendurchführung. Mit einer Dämmung in R-90 Qualität. Es ist eine Systemdämmung zu verwenden, welche eine 0 Abstand Verlegung innerhalb des gleichen Rohrsystems ermöglicht. D.h. 2x Trinkwasser nebeneinander </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>An jeder Rohrdurchführung ist ein Hinweisschild mit den Daten für: </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Errichter der Rohrdurchführung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Datum der Erstellung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Produktbezeichnung der Durchführung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>dauerhaft befestigt anzubringen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis R-90 Durchführung DN12/15</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33128" RNoPart="80">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0070</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN20</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis R-90 Durchführung DN20</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33129" RNoPart="90">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0080</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN25</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis R-90 Durchführung DN25</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33130" RNoPart="100">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0090</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN32</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis R-90 Durchführung DN32</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33131" RNoPart="110">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0100</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis R-90 Durchführung DN40</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33385" RNoPart="120">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0100</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN50</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis R-90 Durchführung DN50</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4666">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Dämmung wie vor beschrieben, jedoch für Regen- und Schmutzwasserleitung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Vorbeschriebene Dämmung in fix und fertiger Arbeit herstellen und zwar:</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmung von Regen- und Schmutzwasserleitung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33132" RNoPart="130">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0110</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmung Al-kasch., 20 mm DN 100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33133" RNoPart="140">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0120</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, nur für DN125</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dämmung Al-kasch., 20 mm DN 125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33134" RNoPart="150">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0130</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Dämmung der Trinkwasserleitungen mit reissfestem Dämmschlauch. Ausführung mit reißfestem Gittergewebe,  Polsterlage aus vernadelten Fasern und einer geschlossenzelligen PE-Einlage. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Alle Nahtstellen sind mit dauerbeständigen Klebeband sauber zu verbinden.    </span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Dimension: </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>DN12/15 mittlerer ä.D. 18mm</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Dämmstärke:</span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>50%</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und verlegen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schlauchdämmung DN12/15 - 50%</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33135" RNoPart="160">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0140</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN20</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und verlegen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schlauchdämmung DN20 - 50%</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33136" RNoPart="170">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0150</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN25</span>
                            </p>
                            <p>
                              <br/>
                              <span>komplett liefern und verlegen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schlauchdämmung DN25 - 50%</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33137" RNoPart="180">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0160</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN32</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <br/>
                              <span>komplett liefern und verlegen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schlauchdämmung DN32 - 50%</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33387" RNoPart="190">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0160</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor, jedoch DN40</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und verlegen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schlauchdämmung DN40 - 50%</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33138" RNoPart="200">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0170</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Dämmung der Schmutzwasserleitungen mit reissfestem Dämmschlauch. Ausführung mit reißfestem Gittergewebe, Polsterlage aus vernadelten Fasern und einer geschlossenzelligen PE-Einlage. </span>
                              <br/>
                              <span>Alle Nahtstellen sind mit dauerbeständigen Klebeband sauber zu verbinden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Dimension: DN100</span>
                              <br/>
                              <span>Dämmstärke: 4mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und verlegen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schlauchdämmung DN100 - 4mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33139" RNoPart="210">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0180</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Dämmung der Schmutzwasserleitungen mit reissfestem Dämmschlauch. Ausführung mit reißfestem Gittergewebe, Polsterlage aus vernadelten Fasern und einer geschlossenzelligen PE-Einlage. </span>
                              <br/>
                              <span>Alle Nahtstellen sind mit dauerbeständigen Klebeband sauber zu verbinden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Dimension: DN125</span>
                              <br/>
                              <span>Dämmstärke: 4mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und verlegen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schlauchdämmung DN125 - 4mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33140" RNoPart="220">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0190</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Dämmung der Schmutzwasserleitungen mit reissfestem Dämmschlauch. Ausführung mit reißfestem Gittergewebe, Polsterlage aus vernadelten Fasern und einer geschlossenzelligen PE-Einlage. </span>
                              <br/>
                              <span>Alle Nahtstellen sind mit dauerbeständigen Klebeband sauber zu verbinden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Dimension: DN50 </span>
                              <br/>
                              <span>Dämmstärke: 4mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und verlegen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schlauchdämmung DN50 - 4mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33141" RNoPart="230">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0200</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Dämmung der Schmutzwasserleitungen mit reissfestem Dämmschlauch. Ausführung mit reißfestem Gittergewebe, Polsterlage aus vernadelten Fasern und einer geschlossenzelligen PE-Einlage. </span>
                              <br/>
                              <span>Alle Nahtstellen sind mit dauerbeständigen Klebeband sauber zu verbinden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Dimension: DN70</span>
                              <br/>
                              <span>Dämmstärke: 4mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und verlegen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schlauchdämmung DN70 - 4mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33142" RNoPart="240">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0210</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Brandschutzmörtel zum rauchgasdichten verschließen von vorh. Schlitzen, Spalte und Öffnungen an Installationen im Bestand.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Durch die Abschottung dürfen Elektrokabel und -leitungen aller Art (auch Lichtwellenleiter), Kabelbündel, Kabeltragesysteme, einzelne Hohlleiter, einzelne Leitungen für Steuerungszwecke, Elektroinstallationsrohre, brennbare und nicht brennbare Rohre durchgeführt werden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Vorteile:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style: disc;">
                              <li>
                                <span>schnelle Trocknungszeit</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Gute Standfestigkeit</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>mit bauaufsichtlichen Zulassung</span>
                              </li>
                            </ul>
                            <ul style="list-style: disc;">
                              <li>
                                <span>gemäß Brandschutzanforderung nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei</span>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span>Eigenschaften</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style: disc;">
                              <li>
                                <span>Dicht gegen Feuer und Rauchgase, temperaturabbauend, raumabschließend, spritzwasserfest, löschwasserstrahlfest</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Verursacht keine Korrosion an Betonstahlbewehrungen</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Verhält sich neutral gegenüber PVC-Kabeln • Geeignet zum Pumpen und für den Handeinbau</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Alterungsbeständig</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Gewebehygienisch neutral</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Frei von toxischen, haut- und umweltschädlichen Stoffen</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Sehr gute Untergrundhaftung auf Stahl, Beton, Mauerwerk</span>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span>Einsatzbereich: Decke zwischen EG und OG, Wände im EG oder OG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Als 15 kg Einheit für das Verschließen mehrerer Durchführungen und Schlitze.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Brandschutzmörtel</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33143" RNoPart="250">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0220</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ringspalten bis 5cm von Rohrdurchführung bis130mm mit Stopfwolle verschließen</span>
                            </p>
                            <ul>
                              <li>
                                <span>Ringspalte zwischen Rohrleitungen fachgerecht mit nicht brennbarer Mineralwolle, Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1) ausstopfen.</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Stopfwolle dicht und hohlraumfrei einbringen, sodass eine vollständige Füllung des Spaltes gewährleistet ist.</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Oberfläche bündig abschließen, keine hervorstehenden Fasern.</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Ringspalte gemäß den Anforderungen an Schallschutz ausführen.</span>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Verschließen von Ringspalten bis 5cm mit Stopfwolle</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33144" RNoPart="260">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.03.0230</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ringspalten bis 10cm von Rohrdurchführung bis130mm mit Stopfwolle verschließen</span>
                            </p>
                            <ul>
                              <li>
                                <span>Ringspalte zwischen Rohrleitungen fachgerecht mit nicht brennbarer Mineralwolle, Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1) ausstopfen.</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Stopfwolle dicht und hohlraumfrei einbringen, sodass eine vollständige Füllung des Spaltes gewährleistet ist.</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Oberfläche bündig abschließen, keine hervorstehenden Fasern.</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Ringspalte gemäß den Anforderungen an Schallschutz ausführen.</span>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Verschließen von Ringspalten bis 10cm mit Stopfwolle</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2474" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <span>Sanitäre Einrichtungsgegenstände</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R4667">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Sämtliche angebotenen sanitären Einrichtungsgegenstände sind dem Bauherrn bzw. Architekten zur Bemusterung vorzuführen. Erst nach erfolgter Bemusterung und Zustimmung durch den Bauherrn bzw. Architekten sind die Einrichtungsgegenstände zu bestellen, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>zu liefern und zu montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Hinweis</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33148" RNoPart="10">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>19.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0010</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>bestehend aus:1 St. Schulbecken aus Sanitärstandardfarbe: weiß,Hahnloch vorgestochen, mit Überlauf, zur Montage direkt an die Wand, Abmessungen B/T: 615/460mmFabrikat: Duravit, Modell: Scolaoder gleichwertigBefestigung an bauseits verstärkter Vorwand 1 Satz Waschtischbefestigung1 St. Röhrengeruchsverschluss (Metall) mit Wandrosette 1.1/4" verchromt1 St.Gumminippel DN 50 x 1 1/4"1 St. Eckventil mit Längenausgleichsstück und Schubrosette in 1/2", verchromt1 St.Ablaufgarnitur zum Einbau in das Becken  ohne Verschlussmöglichkeit einschl. der erforderlichen Dichtungsmaterialien komplett liefern und montieren. </span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schulwaschtischanlage</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33149" RNoPart="20">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0020</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>selbstragendes Montageelement zum Einbau in Trockenbauwand, aus 33 x 33mm Profilen, Bauhöhe: 1120mm, für die Montage der vorgenannten Schulwaschtischinstallation</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das Element ist in die Trockenbauwand zu integrieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- wasserfest verleimter Befestigungsplatte aus Baufurnierholz gemäß DIN 68705</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- HT-Anschlussbogen DN 50 einschließlich Bauschutzstopfen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Leichtbaugestell für Schulwaschtisch</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33671" RNoPart="30">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>14.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0070</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Armaturentraverse für AP-Armaturen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Traverse aus verzinktem Stahl, zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>bauseitigen Montage von AP-Armaturen, Länge von 500mm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das Element ist in die Trockenbauwand zu integrieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Armaturentraverse</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33161" RNoPart="40">
                    <Qty>19.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0140</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Selbstschluss-Standventil DN15 zum Anschluss kaltes oder vorgemischtes Wasser für Einlochmontage, massives Messinggehäuse verchromt, mit freiem Auslauf und Metalldruckkappe, Ausladung 110-150mm, Auslaufhöhe 60-100mm, Membrangesteuertes Selbstschlussfunktionsteil für stufenlose Laufzeitvoreinstellung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bei den Armaturen ist auf den Trinkwasserverbrauch zu achten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Befestigung mit Mutter aus Metall und zusätzlicher Kontermutter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Komplett einschließlich sämtlicher Dichtungs- und Befestigungsmaterial einschl. Flex Schlauch bis 350 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Selbstschluss-Standventil DN15</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33157" RNoPart="50">
                    <Qty>7.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0100</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>bestehend aus:1 St.Waschtisch aus Sanitärstandardfarbe, zurMontage an Montageelement, mit Überlauf, mit Hahnloch für Standbatterie    Abmessungen B/T/H: ca. 600/470mmFormfaktor: eckig  1 Satz Waschtischbefestigung1 St. Röhrengeruchsverschluss (Metall) mit Wandrosette 1.1/4" verchromt1 St.Gumminippel DN 50 x 1 1/4"1 St. Eckventil mit Längenausgleichsstück und Schubrosette in 1/2", verchromt1 St.Ablaufgarnitur zum Einbau in das Becken  ohne Verschlussmöglichkeit einschl. der erforderlichen Dichtungsmaterialien komplett liefern und montieren.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Waschtischanlage WC-Räume</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33678" RNoPart="60">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0050</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>bestehend aus:1 St.Waschtisch aus Sanitärstandardfarbe, zurMontage an Montageelement, mit Überlauf, mit Hahnloch links und rechts für Standbatterie  Abmessungen B/T/H: ca. 1000/480mmFormfaktor: eckig  1 Satz Waschtischbefestigung1 St. Röhrengeruchsverschluss (Metall) mit Wandrosette 1.1/4" verchromt1 St.Gumminippel DN 50 x 1 1/4"2 St. Eckventil mit Längenausgleichsstück und Schubrosette in 1/2", verchromt1 St.Ablaufgarnitur zum Einbau in das Becken  ohne Verschlussmöglichkeit einschl. der erforderlichen Dichtungsmaterialien komplett liefern und montieren.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Doppelwaschtischanlage</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33679" RNoPart="70">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0100</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>bestehend aus:1 St.Waschtisch aus Sanitärstandardfarbe, zurMontage an Montageelement, mit Überlauf, mit Hahnloch für Standbatterie    Abmessungen B/T/H: ca. 450/360mmFormfaktor: eckig  1 Satz Waschtischbefestigung1 St. Röhrengeruchsverschluss (Metall) mit Wandrosette 1.1/4" verchromt1 St.Gumminippel DN 50 x 1 1/4"1 St. Eckventil mit Längenausgleichsstück und Schubrosette in 1/2", verchromt1 St.Ablaufgarnitur zum Einbau in das Becken  ohne Verschlussmöglichkeit einschl. der erforderlichen Dichtungsmaterialien komplett liefern und montieren.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Handwaschbeckenanlage</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33159" RNoPart="80">
                    <Qty>14.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0120</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>selbstragendes Montageelement zum Einbau in Trockenbauwand, aus 33 x 33mm Profilen, Bauhöhe: 1120mm, für die Montage der vorgenannten Waschtischinstallation</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das Element ist in die Trockenbauwand zu integrieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- selbsttragendem Montagerahmen,pulverbeschichtet</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- schallentkoppelte Armaturentraverse zur Befestigung von Wandscheiben</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Leichtbaugestell für Waschtisch</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33673" RNoPart="90">
                    <Qty>14.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0140</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Selbstschluss-Standventil DN15 zum Anschluss kaltes oder vorgemischtes Wasser für Einlochmontage, massives Messinggehäuse verchromt, mit freiem Auslauf und Metalldruckkappe, Ausladung 110-150mm, Auslaufhöhe 60-100mm, Membrangesteuertes Selbstschlussfunktionsteil für stufenlose Laufzeitvoreinstellung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bei den Armaturen ist auf den Trinkwasserverbrauch zu achten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Befestigung mit Mutter aus Metall und zusätzlicher Kontermutter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Komplett einschließlich sämtlicher Dichtungs- und Befestigungsmaterial einschl. Flex Schlauch bis 350 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Selbstschluss-Standventil DN15</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33162" RNoPart="100">
                    <Qty>19.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0150</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>als Tiefspüler, bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. wandhängendes WC-Becken aus Sanitärporzellan in Sanitärstandardfarben</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. Anschluss-Set</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. WC-Sitz Kunststoff, weiß mit plane Oberfläche ohne Vertiefung, mit durchgängiger Scharnierwelle</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. Schallschutz-Set für WC-Becken</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das erforderliche Dichtungs-, Befestigungs- und Kleinmaterial ist in die Lohnsumme einzurechnen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wand-WC-Anlage</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33163" RNoPart="110">
                    <Qty>19.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0160</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>für die Installation des vorbeschriebenen Wand WC´s mittels eines selbsttragenden Sanitärinstallationsblocks  aus 33 x 33mm Profilen, Bauhöhe: 1120mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. unterputz Spülkasten, Betätigung von vorne, zum Einbau in eine Trockenbauwand, 10 Liter Tankvolumen, schwitzwasserisoliert, Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt, Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109,  verz. Stahlzarge, zwei Haltebolzen, Montagefüße zur Bodenbefestigung, Anschlussgarnitur, Anschlussbogen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. Anschluss-Set</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. Betätigungsplatte mit antibakteriellen Eigenschaften, mit verdeckter Befestigung der Abdeckung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mit zweifacher Betätigung zum Auslösen von großer und kleiner Spülmenge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>WC ≤ 6l/s Spülung und Spartaste ≤ 3l/s jederzeit einstellbar</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>integrierter Auslaufschutz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar inkl. Bautenschutz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Rohbauschutz für Dusch-WC-Anschluss, inkl. Leerdose für Trafo</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Ersatzteilgarantie von mindesten 20 Jahren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das Element ist in die Trockenbauwand zu integrieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>WC-Wand-Unterputz Spülkasten für Leichtbau</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33169" RNoPart="120">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0220</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Waschbecken-Anlage für Behinderte, bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. Waschtisch aus Sanitärporzellan in Sanitärstandartfarbe weiß, mit Hanhloch (mittig)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abmessungen B/T: 600/550 mm, behindertengerecht, zur Montage an ein Leichtbaugestell</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. Schallschutzset für Waschtisch</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. Waschtischbefestigungs-Set</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. Ablaufgarnitur. verchromt, mit Simplex-Ventil und Wandeinbau-Geruchsverschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>2 St. Eckventil mit Längenausgleichsstück und Schubrosette in 1/2", verchromt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. allen erforderlichen Dichtungs-, Befestigungs- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Kleinmaterial, komplett liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Behinderten-Waschtisch</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33170" RNoPart="130">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0230</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>selbstragendes Montageelement zum Einbau in Trockenbauwand, aus 33 x 33mm Profilen, Bauhöhe: 1120mm, für die Montage der vorgenannten Waschtischinstallation</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das Element ist in die Trockenbauwand zu integrieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- selbsttragendem Montagerahmen,pulverbeschichtet</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmaß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- schallentkoppelte Armaturentraverse zur Befestigung von Wandscheiben</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Anschlussbogen DN 40/50 mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Leichtbaugestell für Behinderten-Waschtisch</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33172" RNoPart="140">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0250</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15, verchromt</span>
                            </p>
                            <ul>
                              <li>
                                <span>Ausladung: 129 mm +-15mm</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Höhe Armatur geschlossen: 172mm +/- 15mm</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Auslauf: starr, gegossen</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Armaturenkoerper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Bedienungshebel verlängert 120mm (Metall)</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Luftsprudler</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>W+K-Kennzeichnung</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Konstante Durchflussleistung unabhaengig vom Fliessdruck</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>flex Schläuche</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Ablaufgarnitur ohne Zugbetaetigung ohne Verschlussmöglichkeit.</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots</span>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span>Bei den Armaturen ist auf den Trinkwasserverbrauch zu achten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Waschtischarmatur behindertengerecht</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33173" RNoPart="150">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0260</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Tiefspüler bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. wandhängendes Tiefspül-WC aus Sanitärporzellan in Sanitärstandardfarbe, Farbe weiß, Baulänge 700mm Breite 360 mm, rollstuhlgerecht, erhöhte Montage zur Erreichung einer Sitzhöhe von 480 mm nach DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997 erforderlich, für Wandeinbauspülkasten oder Wandeinbaudruckspüler, mit verdecktem Abgang, Zulauf hinten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. Anschluss-Set</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. WC-Sitz aus Kunststoff, mit durchgehender Schanierwelle aus Edelstahl, 10 Jahre Garantie, weiß</span>
                            </p>
                            <span>1 St. Betätigungsplatte mit antibakteriellen Eigenschaften, mit zweifach Betätigung zum Auslösen Spülmenge </span>
                            <p>
                              <span>1 St. Schallschutz-Set für WC-Becken</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>vorbeschriebene WC-Anlage komplett einschließlich sämtlicher erforderlicher Anschluss- und Befestigungsmaterialien</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Behinderten WC- Anlage</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33174" RNoPart="160">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0270</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>für die Installation des vorbeschriebenen WC´s mittels eines selbsttragenden Sanitärinstallationsblocks  aus 33 x 33mm Profilen, Bauhöhe: 1120mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. unterputz Spülkasten, Betätigung von vorne, zum Einbau in eine Trockenbauwand, 10 Liter Tankvolumen, schwitzwasserisoliert, Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt, Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109,  verz. Stahlzarge, zwei Haltebolzen, Montagefüße zur Bodenbefestigung, Anschlussgarnitur, Anschlussbogen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. Anschluss-Set</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. Betätigungsplatte mit antibakteriellen Eigenschaften, mit verdeckter Befestigung der Abdeckung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mit zweifacher Betätigung zum Auslösen von großer und kleiner Spülmenge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>WC ≤ 6l/s Spülung und Spartaste ≤ 3l/s jederzeit einstellbar</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>integrierter Auslaufschutz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar inkl. Bautenschutz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Rohbauschutz für Dusch-WC-Anschluss, inkl. Leerdose für Trafo</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Ersatzteilgarantie von mindesten 20 Jahren</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das Element ist in die Trockenbauwand zu integrieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>WC-Unterputz Spülkasten für Leichtbau</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33175" RNoPart="170">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0280</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>zur Befestigung der Stützklappgriffe rechts und links</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>anzubieten ist das Set für rechts uns links</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Stahlplattenset f. Bef. v. Stützgriffen an WC Leichtbau</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33176" RNoPart="180">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0290</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zur manuellen Fernauslösung von UP-Spülkasten über Handschalter, kabelgebunden</span>
                            </p>
                            <ul>
                              <li>
                                <span>Spülauslösung über Taster,</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Spülauslösung auch über Betätigungsplatte möglich</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>1-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>2-Mengen-Spülung über Taster auslösbar</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Steckverbindung verwechslungssicher</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Intervallspülung einstellbar</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Betrieb mit Kleinspannung</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>keine Netzspannung im Spülkasten</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Netzteil, extern</span>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span>Lieferumfang</span>
                            </p>
                            <ul>
                              <li>
                                <span>Schutzplatte</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Steuerungselektronik</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Lagerbock mit geräuscharmen Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Lagerplatte</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Wippe</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Trafo</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Befestigungsmaterial</span>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span>liefern und in Zusammenarbeit mit dem Gewerk Elektro montieren und elektrisch anschließen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis für Aufrüstung Spülkasten Fernauslösung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33177" RNoPart="190">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0300</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>in Standardfarbe, aus Stangensystem, mit Papierhalter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>33 mm , Nylon mit korrosionssicherem Stahlkern, schwerelos nach oben und unten klappbar, in oberer Stellung zur Wand dreh- und verriegelbar, rechts-/links verwendbar, mit integrierter Wandplatte aus Stahl und Nylonabdeckung, Baulänge 850mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das erforderliche Befestigungs- und Kleinmaterial ist in die Lohnsumme einzurechnen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>WC-Stützklappgriff mit Papierhalter</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33178" RNoPart="200">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0310</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Stützklappgriff wie zuvor beschrieben, jedoch mit zwei Tasten, Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen</span>
                              <br/>
                              <span>- belastbar nach DIN 18040 (Stützlast 100 kg)</span>
                              <br/>
                              <span>- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden</span>
                              <br/>
                              <span>- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern</span>
                              <br/>
                              <span>- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten</span>
                              <br/>
                              <span>- 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangen ø 33 mm</span>
                              <br/>
                              <span>- Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung</span>
                              <br/>
                              <span>- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss</span>
                              <br/>
                              <span>- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose</span>
                              <br/>
                              <span>- Taste mit Schutzart IP67</span>
                              <br/>
                              <span>- Steuerspannug max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A</span>
                              <br/>
                              <span>- aus hochwertigem Polyamid</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>850 mm Ausladung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und montieren sowie in Zusammenarbeit mit dem Gewerk Elektro anschließen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Stützklappgriff mit elektronischer Spülung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33179" RNoPart="210">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0320</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> gebogenen Befestigungsstangen, </span>
                              <span>mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern</span>
                              <br/>
                              <span>zur Befestigung an vorgenannten Stützklappgriffen mit, </span>
                              <span>Wandplatte, </span>
                              <span>erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, </span>
                              <span>Montage an vorgenannten Stützklappgriffen </span>
                              <br/>
                              <span>Achsmaß von 670 - 730 mm bauseits verstellbar, </span>
                              <span>150 mm tief</span>
                              <br/>
                              <span>Rückenstützen-Polster ca. 350 mm breit und ca.220 mm </span>
                              <span>hoch</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Stangen aus hochwertigem Polyamid</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rückenstütze für Beh. WC Anlage</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33180" RNoPart="220">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0330</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abgang unten, Mischwasserabsperrung, Sicherheitssperre, Rückflussverhinderer, Schmutzfangsiebe, verchromte Ausführung, einschließlich sämtlicher Dichtungs- und Befestigungsmaterialien</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>AP Brause-Thermostatbatterie 1/2"</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33181" RNoPart="230">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0340</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Armaturentraverse für AP-Armaturen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Traverse aus verzinktem Stahl, zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>bauseitigen Montage von AP-Armaturen, Länge von 500mm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das Element ist in die Trockenbauwand zu integrieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Armaturentraverse</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33182" RNoPart="240">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0350</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Handbrause mit 1 Strahlenart, Brauseschlauch, 1.750 mm, </span>
                              <span>Chromoberfläche, </span>
                              <span>innenliegende separate Wasserführung gegen </span>
                              <span>Verdrehen des Brauseschlauchs </span>
                              <span>komplett mit Sicherungskombination und einschließlich sämtlicher Dichtungs-Befestigungs- und Übergangsmaterialien</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Handbrause</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33183" RNoPart="250">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0360</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange</span>
                            </p>
                            <ul>
                              <li>
                                <span>senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten und Brausehalter</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>mit seitlich (zur Montage) verschiebbaren senkrechter Brausehalterstange</span>
                                <br/>
                                <span>dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 1185 mm und 762 mm</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm,</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höheverstellt werden</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>links- und rechtsseitig montierbar</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>geeignet für Einhängesitze</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>aus mattem Polyamid in den Farben reinweiß</span>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Duschhandlauf</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33184" RNoPart="260">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0370</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Duschspritzschutz</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style: disc;">
                              <li>
                                <span>waagerecht angeordnete Stange für Duschvorhang dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Zusätzliche Befestigung an der Ecke mit Halterung an der Decke</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span> Stange 1500 x 1500 mm, Stangendurchmesser 33 mm</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Stangen aus hochwertigem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Farbe reinweiß</span>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Duschspritzschutz</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37113" RNoPart="270">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0340</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Duschwanne mit Überlauf aus hochwertigem titanveredelten Stahl/Email mit Oberflächenveredelung für höchste Stabilität, schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht, säurebeständig nach DIN ISO 2722 Klasse AA, Erdungslasche für Potentialausgleich nach VDE 0100,Ablauf Ø 52 mm; 30 Jahre Garantie 1 Wannenträger aus Styropor 1 Ab- und Überlaufgarnitur, mit Drehrosette und Ventilkegel, mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen mit verchromtem Ventil Vorbeschriebene Duschwannenanlage komplett liefern und montieren. Die erforderlichen Dichtungs-, Befestigungs- und Kleinmaterialien sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Duschwannenanlage 100x100x28</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33185" RNoPart="280">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0380</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Brausestangenset</span>
                              <br/>
                              <span>bestehend aus: Handbrause mit 3 Strahlenarten</span>
                              <br/>
                              <span>Brausestange 900 mm mit Wandhaltern aus</span>
                              <br/>
                              <span>Metall Rotaflex Brauseschlauch, 1.750 mm,</span>
                              <br/>
                              <span>Chromoberfläche, Schnellbefestigungssystem,</span>
                              <br/>
                              <span>verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher, Antikalk-System</span>
                              <br/>
                              <span>innenliegende separate Wasserführung gegen</span>
                              <br/>
                              <span>Verdrehen des Brauseschlauchs</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett mit Sicherungskombination und einschließlich sämtlicher Dichtungs-Befestigungs- und Übergangsmaterialien</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Brausegarnitur</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33186" RNoPart="290">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0390</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>aus Stangensystem, 33 mm Durchmesser, Nylon mit korrosionssicherem Aluminiumkern, mit Rosetten zur verdeckten Verschraubungen, Erdung nicht erforderlich,  min. 1100 mm, kürzbar, mit 30 Vorhangringen, in Standardfarbe, einschl. Duschvorhang, komplett einschließlich sämtlichen Befestigungsmaterialien </span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Duschvorhangstange</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33695" RNoPart="300">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0400</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Element Duschpaneel</span>
                              <br/>
                              <span>Selbstschluss-Thermostat-Duschpaneel für kaltes und heißes Wasser</span>
                              <br/>
                              <span>Integriertes Thermostat mit Verbrühschutz nach DIN EN 1111</span>
                              <br/>
                              <span>Sperre bei 38 GradC</span>
                              <br/>
                              <span>Geeignet als Nachrüstlösung für vorhandene Duschsysteme</span>
                              <br/>
                              <span>Aluminiumpaneel mit Druckknopfbetätigung und automatischem Schließvorgang</span>
                              <br/>
                              <span>Druckknopf aus Ganzmetall</span>
                              <br/>
                              <span>Druckknopfbetätigung unabhänig vom Wasserdruck</span>
                              <br/>
                              <span>Korrosionsbeständige Pulverbeschichtung</span>
                              <br/>
                              <span>Anschluss standardmäßig oben</span>
                              <br/>
                              <span>Anschlussgewinde G1/2</span>
                              <br/>
                              <span>Heißwassertemperatur: max. 70 GradC</span>
                              <br/>
                              <span>(Kurzzeit 80 GradC)</span>
                              <br/>
                              <span>für therm. Desinfektion, DVGW 551</span>
                              <br/>
                              <span>Empfohlener Fließdruck: 0,5-5,0 bar</span>
                              <br/>
                              <span>Vandalengeschüzter Brausekopf</span>
                              <br/>
                              <span>Durchfluss: 9 l/min</span>
                              <br/>
                              <span>Begrenzer austauschbar</span>
                              <br/>
                              <span>Ausladung: 58mm</span>
                              <br/>
                              <span>Strahl ca. 30 Grad geneigt</span>
                              <br/>
                              <span>Aerosolarm</span>
                              <br/>
                              <span>Antikalkdüsen</span>
                              <br/>
                              <span>Messing, verchromt</span>
                              <br/>
                              <span>Individuelle Laufzeiteinstellung:</span>
                              <br/>
                              <span>10-40 Sekunden (werkseitig 25 Sek.)</span>
                              <br/>
                              <span>Höhe: 1016mm</span>
                              <br/>
                              <span>Breite: 189mm</span>
                              <br/>
                              <span>Tiefe: 60mm</span>
                              <br/>
                              <span>Lieferumfang:</span>
                              <br/>
                              <span>- Duschpaneel inkl. Vorabsperrung und Filter</span>
                              <br/>
                              <span>- Befestigungsmaterial für Montage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Selbstschluss Duschpaneel mit Thermostat</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33694" RNoPart="310">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0410</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Für Duschpaneel aus Aluminium. </span>
                              <br/>
                              <span>Zur Verkleidung von Aufputzleitungen oberhalb des Duschelements. </span>
                              <br/>
                              <span>Breite: 189mm.</span>
                            </p>
                            <span>Die Länge wird bauseits aufgenommen und auf Maß zugeschnitten.</span>
                            <br/>
                            <span>Höhe Verkleidung bis zu 70 cm </span>
                            <p>
                              <br/>
                              <span>einschl. Befestigung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Gehäuseverlängerung Duschpaneel</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33190" RNoPart="320">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0430</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Wandausgussbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf hinten mittig, Stopfen an einer Kette und Kettenhalter, mit Überlauf, mit hinterer Aufkantung. Integrierte Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abmessungen 460 x 135 x 405 mm (B x H x T)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Spritzwand 460 x 185 mm (B x H)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. Fertigablauf 1 1/2" x 50, aus Kunststoff</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>1 St. Wandarmatur 1/2" mit schwenkbarem Auslauf in passender Länge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das erforderliche Dichtungs-, Befestigungs- und Kleinmaterial ist in die Lohnsumme einzurechnen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Ausgussanlage</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33192" RNoPart="330">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0450</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>selbstragendes Montageelement zum Einbau in Trockenbauwand, Bauhöhe 1120 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>für die Montage der vorgenannten Ausgussinstallation</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das Element ist in die Trockenbauwand zu integrieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- selbsttragendem Montagerahmen, pulverbeschichtet</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- wasserfest verleimter Befestigungsplatte aus Baufurnierholz gemäß DIN 68705</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Armaturentraverse zur Befestigung von AP-Armaturen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- HT-Anschlussbogen DN 50 einschließlich Bauschutzstopfen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Leichtbaugestell für Ausgussbecken</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33381" RNoPart="340">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0440</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wandarmatur 1/2" mit schwenkbarem Auslauf in passender Länge für Ausgussbecken</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wandarmatur für Ausgussbecken </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33380" RNoPart="350">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0520</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Werkraumbecken aus Chromnickelstahl, Materialstärke 1,2 mm, Oberfläche seidenmatt, Bodenablauföffnung mit angeschweißtem Ablaufkörper mit Schlammfangeimer aus Chromnickelstahl, Überlauf G 1 1/2 B und Ablaufstutzen G 1/2 B. Ablaufeinheit mit Kugelabsperrhahn G 1/2 B, komplett verrohrt, mit Vierkantrohr-Unterbau aus Chromnickelstahl, höhennivellierbar.</span>
                              <br/>
                              <span>Abmessungen: 1500 x 800/300 x 600 mm (B x H x T)</span>
                              <br/>
                              <span>Beckenabmessungen: 1420 x 300 x 520 mm (B x H x T)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. 2 x Wandarmatur 1/2" mit schwenkbaren Auslauf passender Länge (Nur Kaltwasser) und Röhrengeruchsverschluss aus Kunststoff 1 1/2" x 50 mit </span>
                              <br/>
                              <span>Wandrosette</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Werkraumbecken Breite 1500mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33379" RNoPart="360">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0420</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Armaturentraverse für AP-Armaturen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Traverse aus verzinktem Stahl, zur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>bauseitigen Montage von AP-Armaturen, Länge von 500mm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das Element ist in die Trockenbauwand zu integrieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Armaturentraverse</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33699" RNoPart="370">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0450</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Berührungslose elektronische Waschtisch Armatur für Wandmontage</span>
                              <br/>
                              <span>in Ziegel-/Betonwänden</span>
                              <br/>
                              <span>IR-Sensor Armatur für kaltes und vorgemischtes Wasser</span>
                              <br/>
                              <span>Grundkörper mit Befestigungsplatte und gewelltem Schlauch</span>
                              <br/>
                              <span>Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung mit externem Magnetventil</span>
                              <br/>
                              <span>Ausladung: 170mm</span>
                              <br/>
                              <span>Abstand Sensor zu Waschtischboden:</span>
                              <br/>
                              <span>min. 300mm</span>
                              <br/>
                              <span>Anschluss: Nippel (10mm) für Montage auf Eckventil oder</span>
                              <br/>
                              <span>G1/2 AG für Schlauchverbindung</span>
                              <br/>
                              <span>Heißwassertemperatur: max. 70 GradC</span>
                              <br/>
                              <span>für therm. Desinfektion, W 551</span>
                              <br/>
                              <span>Bleifreier Messingkörper konform TrinkwV, UBA</span>
                              <br/>
                              <span>Oberfläche: chrom DIN EN 248</span>
                              <br/>
                              <span>Empfohlener Fließdruck: 0,5-8,0 bar</span>
                              <br/>
                              <span>Durchfluss: 6 l/min (Durchflussklasse O)</span>
                              <br/>
                              <span>Wassersparoptionen verfügbar</span>
                              <br/>
                              <span>Stromversorgung: Netzbetrieb 9V</span>
                              <br/>
                              <span>Stecker-Netzteil 100 - 240 V 50 - 60 HZ</span>
                              <br/>
                              <span>Dual Power Input Box (Schutzklasse IP67)</span>
                              <br/>
                              <span>Selbstjustierender Sensor ermittelt die optimale Reichweite nach der ersten</span>
                              <br/>
                              <span>Verbindung</span>
                              <br/>
                              <span>Programmierbare Sensor-Einstellungen mit optionaler Fernbedienung:</span>
                              <br/>
                              <span>- Sensorbereich 180mm (40-285mm)</span>
                              <br/>
                              <span>- Sicherheitsabschaltung: nach 90 Sek. (einstellbar)</span>
                              <br/>
                              <span>- Hygienespülung: 22 Stunden nach der letzten Nutzung, (0-72 Stunden), 4h Intervallschritte</span>
                              <br/>
                              <span>- Verzögerungszeit (1s)</span>
                              <br/>
                              <span>- Nachlaufzeit (1s)</span>
                              <br/>
                              <span>stufenweise einstellbar</span>
                              <br/>
                              <span>- Stand-By 60 Sekunden</span>
                              <br/>
                              <span>- Reset Funktion</span>
                            </p>
                            <p>
                              <br/>
                              <span>Lieferumfang:</span>
                              <br/>
                              <span>- Elektronik Waschtisch Armatur</span>
                              <br/>
                              <span>- Anschlusskabel 1500mm lang</span>
                              <br/>
                              <span>- Befestigungsmaterial für Montage</span>
                              <br/>
                              <span>- Flex. Anschlussschl. Ø8mm (1,5m lang)</span>
                              <br/>
                              <span>- 9V Stecker-Netzteil</span>
                              <br/>
                              <span>(Anschluss 5m lang)</span>
                              <br/>
                              <span>- Dual Power Input Box mit Magnetventil</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>elektronische Wandarmatur</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33191" RNoPart="380">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0440</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wandarmatur 1/2" mit schwenkbarem Auslauf in passender Länge für Ausgussbecken</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wandarmatur für Ausgussbecken </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33196" RNoPart="390">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0490</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Toilettenbürstengarnitur, aus Kunststoff, weiß, für Wandbefestigung, offen, mit Bürste, mit Tropfschale, mind. 2 Befestigungsschrauben verdeckt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>gemäß Fliesenspiegel montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Toilettenbürstengarnitur</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33197" RNoPart="400">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0500</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>U-förmiger WC-Papierhalter, rechtwinklig gebogen</span>
                              <br/>
                              <span>leicht zu reinigen, 160 mm breit, 120 mm hoch, ø 20 mm,</span>
                              <br/>
                              <span>aus hochwertigem Polyamid, Farbe weiss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>komplett einschl. sämtlichen Befestigungsmaterialien </span>
                              <br/>
                              <span>liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>WC-Papierhalter</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33199" RNoPart="410">
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0520</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Die vorgenannten Sanitärobjekte wie Urinale, WC-Becken, Handwaschbecken, Wandspiegeln und Duscharmaturen gegen die gefliesten oder gestrichenen Wände mit einer dauerelastischen Fuge versiegeln.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Versiegelung von Sanitärobjekten</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33203" RNoPart="420">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0560</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Kompaktdurchlauferhitzer 6,9 kW, 400V, elektronisch geregelt für konstante Warmwassertemperaturen, Untertischgerät, druckfeste Bauart, gradgenaue Temperaturen zwischen 20°C und 60°C, Sensortastenbedienfeld mit LED-Anzeige, zwei programmierbare Festwerttasten, eingestellt Temperatur kann verriegelt werden, strömungsoptimiertes Blankdraht-Heizsystem, doppeltes Sicherheitssystem, außen liegende ⅜" Wasseranschlüsse, T-Stück ⅜" und Druckschlauch ⅜" × 50cm im Lieferumfang enthalten, Netzanschlussleitung, druckfeste oder drucklose Installation direkt an die Armatur, IP 24.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Anschluss Festanschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Warmwasserleistung 3,0 l/min ca. 45°C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einschaltwassermenge 2,0 l/min</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kompaktdurchlauferhitzer 6,9 kW</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33696" RNoPart="430">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0600</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zwei E-Moduldurchlauferhitzer + Aufputzschrank </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Komplettset aus zwei vollelektronisch geregelten High-Tech-Durchlauferhitzern mit Spezial-Einbaurahmen und Bluetooth-Fernbedienung mit E-Paperdisplay. Zur gemeinsamen Versorgung einer oder mehrerer Entnahmestellen mit hohem Warmwasserbedarf (Mindestdurchsatz pro Einzelzapfstelle = 4 l/min), um die Nutzwassermenge zu steigern. Über die spezielle Software werden die Durchlauferhitzer synchron geschaltet, Temperatureinstellungen werden automatisch von beiden Geräten übernommen. Immer gradgenaue Temperatur zwischen 20 °C und 60 °C dank Twin Temperature Control und dynamischer Durchflussmengenregelung. Blankdraht-Heizsystem sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung, hocheffizient und wartungsfreundlich. Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung sowie Wasserstoppfunktion. Mit Multiple Power System wird die maximale Leistungsaufnahme bei der Installation pro Gerät festgelegt: 18, 21, 24 oder 27 kW. Integrierte modus-RTU Schnittstelle zur Einbindung in die Gebäudeleittechnik. Integrierte WLAN und Bluetooth-Funktion zur Verbindung mit Smartphone, Tablet und Smartspeaker (ab iOS 9 / Android-OS 4.4), hierfür ist die App »Smart Control« erforderlich. Solartauglich (Zulauftemperatur = 70 °C).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Leistung/Spannung 2x27 kW / 400 Volt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Absicherung 2x(3x39 A)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Anschluss Festanschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Nennquerschnitt 4,0 mm²</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Warmwasserleistung 2x13,8 l/min ca.40°C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einschaltwassermenge 4 l/min</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einsatz Wellness-Dusche, Badezimmer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gewicht 22 kg</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Maße (HxBxT) 72,2 × 73,1 × 14cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zwei E-Moduldurchlauferhitzer 2x27 kW + Aufputzschrank </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33697" RNoPart="440">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0600</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Zwei E-Moduldurchlauferhitzer + Unterputzschrank </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Komplettset aus zwei vollelektronisch geregelten High-Tech-Durchlauferhitzern mit Spezial-Einbaurahmen und Bluetooth-Fernbedienung mit E-Paperdisplay. Zur gemeinsamen Versorgung einer oder mehrerer Entnahmestellen mit hohem Warmwasserbedarf (Mindestdurchsatz pro Einzelzapfstelle = 4 l/min), um die Nutzwassermenge zu steigern. Über die spezielle Software werden die Durchlauferhitzer synchron geschaltet, Temperatureinstellungen werden automatisch von beiden Geräten übernommen. Immer gradgenaue Temperatur zwischen 20 °C und 60 °C dank Twin Temperature Control und dynamischer Durchflussmengenregelung. Blankdraht-Heizsystem sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung, hocheffizient und wartungsfreundlich. Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung sowie Wasserstoppfunktion. Mit Multiple Power System wird die maximale Leistungsaufnahme bei der Installation pro Gerät festgelegt: 18, 21, 24 oder 27 kW. Integrierte modus-RTU Schnittstelle zur Einbindung in die Gebäudeleittechnik. Integrierte WLAN und Bluetooth-Funktion zur Verbindung mit Smartphone, Tablet und Smartspeaker (ab iOS 9 / Android-OS 4.4), hierfür ist die App »Smart Control« erforderlich. Solartauglich (Zulauftemperatur = 70 °C).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Leistung/Spannung 2x27 kW / 400 Volt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Absicherung 2x(3x39 A)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Anschluss Festanschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Nennquerschnitt 4,0 mm²</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Warmwasserleistung 2x13,8 l/min ca.40°C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einschaltwassermenge 4 l/min</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einsatz Wellness-Dusche, Badezimmer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gewicht 22 kg</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Maße (HxBxT) 72,2 × 73,1 × 14cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zwei E-Moduldurchlauferhitzer 2x27 kW + Unterputzschrank </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33698" RNoPart="450">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0610</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Moduldurchlauferhitzer 18-27kW</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Bauseits eingestellt: 21kW</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>E-Moduldurchlauferhitzer, 18/21/24/27 kW, 400V, das Spitzengerät mit integrierter W-LAN und Bluetoothfunktion für die Steuerung mit Smartphone oder Tablet über die App Smartcontrol, Modbus RTU Schnittstelle über EIA-485 zur Einbindung in das Gebäudemanagement, LED-Anzeige mit Sensortasten, zwei programmierbare Festwerttasten, vollelektronisch geregelt, gradgenaue Temperaturen zwischen 20°C und 60°C dank Twin Temperature Control und dynamischem Durchflussregelventil. Mit Bluetooth Fernbedienung mit E-Paper-Display zur bequemen Temperatureinstellung des Durchlauferhitzers über eine Entfernung von bis zu zehn Metern, einstellbare Füllprogramme, Benutzerprofile, Energieeffizienz-Monitor, Betriebs- und Serviceinformationen. Druckfeste Bauart, strömungsoptimiertes Blankdraht-Heizsystem, doppeltes Sicherheitssystem, für Wasserspararmaturen geeignet durch besonders niedrige Einschaltwassermenge 1,5l/min, geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser, Multiple Power System für Einstellung der maximalen Leistungsaufnahme bei der Installation, Montage und Elektroanschluss ohne Abnehmen der Haube möglich, Installation senkrecht oder seitlich liegend an der Wand oder hängend in der Zwischendecke, IP 21.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Leistung/Spannung 21 kW / 400 Volt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Absicherung 3x 30A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Anschluss Festanschluss</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Nennquerschnitt 4,0 mm²</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Warmwasserleistung 10,7 l/min ca.40°C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einschaltwassermenge 1,5 l/min</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einsatz Dusche, Badezimmer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gewicht Gerät 4,5 kg mit Wasser</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Maße Gerät (HxBxT) 402 x 278 x 99 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span> E-Moduldurchlauferhitzer 21 kW</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33207" RNoPart="460">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0600</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-top: 2.85pt; margin-bottom: 3.1pt;">
                              <span>Bauseits gelieferte Spüle und Geschirrspüler an die Zu- und Ablaufleitungen anschließen, unter Zulieferung von </span>
                              <span>2 Stück messing-verchromte Eckventile mit Längenausgleichsstück und Schubrosette 1/2", </span>
                              <span>sowie eines Kunststoff-Fertigablaufes, 1 1/2" x 50 mm, zweiteilig, in PP-weiß, mit Abgangsstutzen und Rosette, einschließlich sämtlichem Klein-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Anschluss Spüle und Geschirrspüler</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33208" RNoPart="470">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0610</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>gegenüber dem Eckventil in der voran beschriebenen Position</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis für WAS Ventil DN15</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33209" RNoPart="480">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0620</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>bestehend aus:1 Waschküchen-Auslaufventile mit Durchlaufbelüfter, Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung, verchromt 1/2",1 Rosette, verchromt, flach 5 mm, 1/2"1 Waschmaschinen-Fertigablauf mit    Befestigungsschellen und Gumminippeldichtung,    Abgangsrohr 50 mm incl. Abdeckrosette komplett liefern und montieren.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Waschmaschinenanschluss</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33690" RNoPart="490">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 02.04.0620</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>bestehend aus:1 Waschküchen-Auslaufventile mit Durchlaufbelüfter, Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung, verchromt 3/4",1 Rosette, verchromt, flach 5 mm, 3/4"1 Waschmaschinen-Fertigablauf mit    Befestigungsschellen und Gumminippeldichtung,    Abgangsrohr 70 mm incl. Abdeckrosette komplett liefern und montieren.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Waschmaschinenanschluss Gewerbe</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="C2477" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <span>Lüftung</span>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Remark ID="R4730">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <ol>
                        <li>
                          <span>Anlagenbeschreibung Lüftung</span>
                          <br/>
                          <p>
                            <span>Der hier anzubietende Leistungsumfang enthält alle erforderlichen Arbeiten zur Errichtung einer Zu- und Abluftanlagen für das gesamte Gebäude.</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span>Es kommt 8 neue Zu- und Abluftgerät zur Ausführung. Die Geräte versorgen 1-2 Räumen und befinden sich in der Zwischendecke.</span>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <span>Wärmeversorgung</span>
                          <br/>
                          <span>Die Wärmeversorgung der lüftungstechnischen Anlagen erfolgt elektrisch über Nachheizregister.</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span>Lüftungsanlagen</span>
                          <br/>
                          <span>Der Nutzung und Forderung entsprechend sind für die jeweiligen Raumbereiche folgende, mechanisch betriebene Lüftungsanlagen zu installieren:</span>
                          <br/>
                          <span>Alle Zu- und Abluftanlagen sind mit Wärmerückgewinnung ausgestattet.</span>
                          <br/>
                          <span>Die Lüftungsanlagen können stufenlos mit unterschiedlichen Luftmengen betrieben werden</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <span>Filterstufe:F7</span>
                          <p>
                            <br/>
                            <span>Anlage 033 Umkleide</span>
                          </p>
                          <span>Nenn-Volumenstrom:350 m³/h</span>
                          <p>
                            <br/>
                            <span>Anlage 025 Umkleide </span>
                          </p>
                          <span>Nenn-Volumenstrom:450 m³/h</span>
                          <p>
                            <br/>
                            <span>Anlage 117 Vorkurs </span>
                          </p>
                          <span>Nenn-Volumenstrom:650 m³/h</span>
                          <p>
                            <br/>
                            <span>Anlage 112 Bib </span>
                          </p>
                          <span>Nenn-Volumenstrom:450 m³/h</span>
                          <p>
                            <br/>
                            <span>Anlage 203 Diff </span>
                          </p>
                          <span>Nenn-Volumenstrom:400 m³/h</span>
                          <p>
                            <br/>
                            <span>Anlage 210 Diff </span>
                          </p>
                          <span>Nenn-Volumenstrom:400 m³/h</span>
                          <p>
                            <br/>
                            <span>Anlage 303 Diff </span>
                          </p>
                          <span>Nenn-Volumenstrom:400 m³/h</span>
                          <p>
                            <br/>
                            <span>Anlage 310 Diff </span>
                          </p>
                          <span>Nenn-Volumenstrom:400 m³/h</span>
                          <br/>
                          <span>Geräteaufstellung: alle in der Zwischendecke der angrenzenden Nebenräume. In der Umkleide 025 wird das Gerät bodenstehend ausgeführt.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span>Luftführung:</span>
                          <br/>
                          <span>Kanalnetz innerhalb der abgehängten Decke. Zu- und Abluft über Deckenauslässe. Außenluft über die Fassade und Fortluft über das Dach.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span>Regelung:</span>
                          <br/>
                          <span>Die Lüftungsgeräte verfügen über einen Kompaktregler. Das Lüftungsgerät wird auf einen konstanten Volumenstrom eingestellt und über ein Zeitprogramm gesteuert.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span>Frostschutz</span>
                          <br/>
                          <span>Sämtliche Luftheizregister erhalten bauseitig eine Frostschutzschaltung, die bei Unterschreiten des eingestellten Temperaturwertes die Lüfter (Zu-Fortluft) abschalten, die Frischluftjalousien schließen und das Regelventil für die Beheizung öffnen. Anlagen mit Wärmerückgewinnungsgeräten erhalten einen Vereisungsschutz.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span>Lüftungsgeräte</span>
                          <br/>
                          <span>Zu- und Abluftgeräte als Kompaktlüftungsgerät mit WRG mit entsprechenden Ventilatoren. Alle Lüftungsgeräte werden schwingungsfrei sowie schalldämpfungsfrei aufgestellt. Schalldämpfer und Kanalauskleidungen werden entsprechend der Geräuschentwicklung der Lüfter dimensioniert. Der Schalldruckpegel in den Klassenräumen darf hierbei 38 db (A) nicht übersteigen. In Nebenräumen werden 40 db (A) gefordert. Alle Geräte werden mittels flexiblen Anschlussstutzen mit dem Kanalsystem verbunden. Die Lüftungsgeräte sind aus vorgefertigten, standardisierten Bauteilen leicht de- und montierbar. Ventilatoren für fetthaltige Abluft müssen außerhalb des Luftstroms liegen und ggf. fremdbelüftet werden.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span>Kanäle</span>
                          <br/>
                          <span>Das Luftkanalsystem ist in Luftdichtigkeitsklasse C vorgesehen und muss die spezifischen Anforderungen mindestens erfüllen.</span>
                          <br/>
                          <span>Das Luftkanalsystem wird in der Regel aus sendzimirverzinktem Stahlblech und Kanalrundrohr (Wickelfalzrohr) hergestellt. Formstücke werden strömungstechnisch einwandfrei ausgebildet und mit Leitblechen versehen.</span>
                          <br/>
                          <span>Die Kanäle werden ausreichend versteift, und zwar Druckkanäle nach außen und Saugkanäle nach innen.</span>
                          <br/>
                          <span>Bei großen Kanalquerschnitten werden Zwischenstege eingebaut.</span>
                          <br/>
                          <span>Zum Anschluss der Luftdurchlässe wird zum Teil flexibles Rohr verwendet, als zweischichtiges Alu-Rohr, nicht brennbar, nach DIN 4102. Die Luftgeschwindigkeit im Kanalnetz beträgt in der Regel 4,5, max. 8 m/s.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span>Schalldämmung</span>
                          <br/>
                          <span>Erforderliche Maßnahmen zur Körperschalldämpfung, wie körperschalldämmende Elemente, Auflagen oder Umhüllungen, Körperschallummantelungen im Bereich von Wand- und Deckendurchführungen, flexible Anschlüsse an Einbauteilen und an körperschallerzeugenden RLT-Geräten sind vorzusehen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                          <br/>
                          <span>Erforderliche Maßnahmen zur Luftschalldämpfung, wie Einbau von Kulissenschalldämpfern und Telefonieschalldämpfern sind in den entsprechenden Bereichen vorgesehen und im Leistungsverzeichnis beschrieben.</span>
                          <br/>
                          <span>Die für dieses Bauvorhaben vorgeschriebenen Schalldruckpegel dürfen nicht überschritten werden. Für das Material der Schalldämmkulissen ist nichtbrennbares abriebfestes Material vorzusehen.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span>Luftdurchlässe</span>
                          <br/>
                          <span>Die Einstellung sämtlicher Luftein- und -auslässe erfolgt so, dass die geforderten Grunddaten erreicht werden.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span>Feuerschutzklappen</span>
                          <br/>
                          <span>Wo Lüftungsleitungen Brand- und Rauchabschnitte überschreiten, werden Brandschutzklappen mit Fernüberwachung installiert. Klappen in den Küchenabluftleitungen werden als speziell für fetthaltige Abluft geeignete Brandschutzklappen ausgeführt.</span>
                          <br/>
                          <span>Die Auslösung erfolgt thermoelektrisch. Die Klappen sind mit Federrücklaufmotor ausgestattet.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span>Wärmedämmung</span>
                          <br/>
                          <span>Außen- und Fortluftleitungen erhalten eine Schwitzwasser- und Wärmedämmung aus geschlossenzelligem, synthetischem Kautschuk. Die Dämmung muss vollflächig verklebt und mit geschlossenen Fugen ausgeführt werden.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span>Luftmengenregulierklappen</span>
                          <br/>
                          <span>Nebenkanäle bzw. Abgänge für Lüftungsgitter erhalten Regulierklappen zur Einstellung der entsprechenden Luftmenge.</span>
                          <br/>
                          <span>Die Kanäle werden nach ihrer geforderten Luftmenge durchgemessen und die Volumenstromregler bzw. Regulierklappen nach den Berechnungswerten eingestellt.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span>MSR-Technik</span>
                          <br/>
                          <span>Die Steuer-, Regel-, Überwachungs- und Schaltanlage ist Bestandteil dieser Ausschreibung.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span>Elektroarbeiten</span>
                          <br/>
                          <span>Vom Auftragnehmer dieses Gewerkes durchgeführte Elektroarbeiten sind entsprechend den VDE-Vorschriften auszuführen. Das Auflegen an den Geräten und Reglern sowie Durchschalten und Inbetriebnehmen obliegt dann dem Auftragnehmer dieses Gewerkes.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span>Rauchproben und Luftmengenmessung</span>
                          <br/>
                          <span>Der Bauherr behält sich vor, nach Erstellung der Luftkanalnetze durch vom Unternehmer durchzuführende Rauchproben sowie Luftmengenmessungen die Richtigkeit und das Funktionieren der Zu- und Abluftanlagen zu kontrollieren.</span>
                          <br/>
                          <br/>
                          <br/>
                        </li>
                        <li>
                          <span>Koordinierung und Anschlussarbeiten</span>
                          <br/>
                          <span>Der Auftragnehmer dieses Gewerkes hat alle erforderlichen Koordinierungen mit anderen Gewerken vorzunehmen und abzustimmen (Heizungs-, Elektrofirma und dergleichen).</span>
                          <br/>
                          <span>Durchflusswiderstände, kVS-Werte, Anschlussdaten und -größen, Volumenströme und dergleichen sind rechtzeitig bei den Auftragnehmern anderer Gewerke anzufragen und zu berücksichtigen.</span>
                          <br/>
                          <span>Pumpenleistungen und Rohrnetzberechnungen sind auf die jeweiligen Daten zu überprüfen und abzustimmen. Mängel und nachträgliche Änderungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.</span>
                        </li>
                      </ol>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <span>Anlagenbeschreibung Lüftung</span>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="C2511" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <span>Lüftungsdeckengeräte</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R4714">
                    <Description>
                      <OutlineText>
                        <OutlTxt>
                          <TextOutlTxt>
                            <span>Gerät OG Altbau-Diff und WCs (203/303)</span>
                          </TextOutlTxt>
                        </OutlTxt>
                      </OutlineText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33895" RNoPart="10">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für die</span>
                              <br/>
                              <span>Montage in Zwischendecke H=360 mm.</span>
                              <br/>
                              <span>Flachgerät für Montage in der Zwischendecke, inkl.</span>
                              <br/>
                              <span>vorprogrammierter und fertig verdrahteter Regelung.</span>
                              <br/>
                              <span>Steuerung über Tablet möglich.</span>
                              <br/>
                              <span>Komplett mit zwei freilaufenden Hochleistungslaufrädern</span>
                              <br/>
                              <span>mit energiesparenden EC-Motoren. Mit 4 horizontal</span>
                              <br/>
                              <span>seitlichen Anschlüssen für Lüftungskanal 400x200</span>
                              <br/>
                              <span>ausgestattet. Zuluftanschluss rechts.</span>
                              <br/>
                              <span>Elektrisches Nachheizregister ab Werk am Gerät</span>
                              <br/>
                              <span>installiert, Leistung 2,4kW zur Temperierung der</span>
                              <br/>
                              <span>Zuluft, Heizelement aus Edelstahl, inkl.</span>
                              <br/>
                              <span>Überhitzungsschutz und STB. Sicherheitskette Freigabe</span>
                              <br/>
                              <span>durch integrierte Luftstromüberwachung.</span>
                              <br/>
                              <span>Rahmenlose Gehäusekonstruktion aus selbsttragenden</span>
                              <br/>
                              <span>Magnesium Zink Paneelen. Gehäusepanele sind mit 30mm</span>
                              <br/>
                              <span>und Türepanele mit 50mm nicht brennbarer Mineralwolle</span>
                              <br/>
                              <span>zur Wärme- und Schalldämmung isoliert.</span>
                              <br/>
                              <span>Wärmebrückenfaktor TB2, Thermische Isolierung T2,</span>
                              <br/>
                              <span>Dichtheitsklasse L2, Gehäuseklasse D2,</span>
                              <br/>
                              <span>Korrosionsschutzklasse C5 gemäß EN ISO 12944-2:2000.</span>
                              <br/>
                              <span>Glatte Innenflächen zur einfachen Reinigung.</span>
                              <br/>
                              <span>Durch Revisionsöffnungen lässt sich die Bedienseite für</span>
                              <br/>
                              <span>Reinigungs- und Wartungsarbeiten vollständig entfernen.</span>
                              <br/>
                              <span>Regelung zugänglich ohne die Türen zu öffnen (separater</span>
                              <br/>
                              <span>Schaltkasten, seitlich am Gehäuse).</span>
                              <br/>
                              <span>Das Gerät wird in einer Einheit geliefert.</span>
                              <br/>
                              <span>Wärmerückgewinnung mittels Gegenstromwärmeübertrager</span>
                              <br/>
                              <span>aus Aluminium, Wärmerückgewinnung nach EN308 &gt; 80%.</span>
                              <br/>
                              <span>Wärmeübertragung regelbar durch die innenliegende</span>
                              <br/>
                              <span>Bypassklappe. Der Gegenstromwärmeübertrager ist bei</span>
                              <br/>
                              <span>geöffneter Bypassklappe abgedeckt, somit keine</span>
                              <br/>
                              <span>unerwünschte Wärmerückgewinnung. Frostschutz</span>
                              <br/>
                              <span>integriert, Kondensatanschluss seitlich. Automatischer</span>
                              <br/>
                              <span>Sommer Bypass und automatische Rückgewinnung von</span>
                              <br/>
                              <span>Kälteleistung im Sommer.</span>
                              <br/>
                              <span>Zwei freilaufende Hochleistungslaufräder aus</span>
                              <br/>
                              <span>Kunststoff, rückwärtsgekrümmt. Laufräder nach VDI 2060,</span>
                              <br/>
                              <span>Auswuchtgüte G 6.3, in zwei Ebenen dynamisch gewuchtet.</span>
                              <br/>
                              <span>Ventilatormodule sind durch Dämmstreifen gegen</span>
                              <br/>
                              <span>Körperschall entkoppelt.</span>
                              <br/>
                              <span>Energiesparende, hocheffiziente EC-Außenläufermotoren</span>
                              <br/>
                              <span>für Zu- und Abluft, schwingungsfrei aufgehängt.</span>
                              <br/>
                              <span>Effizienzklasse N = 73,9% (gemäß Ökodesign EU327/2011).</span>
                              <br/>
                              <span>Kühlung durch Anordnung des Motors innerhalb des</span>
                              <br/>
                              <span>Luftstromes. Motorschutz durch integrierte</span>
                              <br/>
                              <span>Motorelektronik und integrierten Übertemperaturschutz,</span>
                              <br/>
                              <span>zusätzliches Motorschutzschaltgerät wird nicht</span>
                              <br/>
                              <span>benötigt. Stufenlos angesteuert über ModBus,</span>
                              <br/>
                              <span>Steckverbindungen an allen elektr. Bauteilen zur</span>
                              <br/>
                              <span>Vereinfachung von Wartungsarbeiten.</span>
                              <br/>
                              <span>Kompaktfilter nach DIN EN ISO 16890 serienmäßig</span>
                              <br/>
                              <span>eingebaut.</span>
                              <br/>
                              <span>ePM1 60% (F7) in der Außenluft und ePM10 60% (M5) in</span>
                              <br/>
                              <span>der Abluft, Filterüberwachung mittels Druckdosen.</span>
                              <br/>
                              <span>Einschubrahmen mit Dichtstreifen.</span>
                              <br/>
                              <span>Filterwechsel seitlich am Gerät über spezielle</span>
                              <br/>
                              <span>Filterklappen oder unten durch Abnahme der Türpanele</span>
                              <br/>
                              <span>möglich.</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturfühler für Außenluft, Fortluft und Abluft im</span>
                              <br/>
                              <span>Gerät integriert, Zuluftemperaturfühler lose</span>
                              <br/>
                              <span>beiliegend.</span>
                              <br/>
                              <span>Der seitlich montierte Schaltkasten erleichtert die</span>
                              <br/>
                              <span>Inbetriebnahme und den Service.</span>
                              <br/>
                              <span>Integrierte und vorprogrammierte Regelung:</span>
                              <br/>
                              <span>Ventilatorregelung: standardmäßig Volumenkonstant</span>
                              <br/>
                              <span>(CAV), Druckkonstantregelung (VAV) mit Zubehör möglich,</span>
                              <br/>
                              <span>Manuell in % ist standardmäßig auswählbar.</span>
                              <br/>
                              <span>3 Ventilatorstufen einstellbar, davon 2 mit</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturoffset</span>
                              <br/>
                              <span>Luftmengenkompensation auf Grund von Temperatur,</span>
                              <br/>
                              <span>Feuchtigkeit und CO2 möglich</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturregelung: Ablufttemperatur,</span>
                              <br/>
                              <span>konstante Zulufttemperatur oder</span>
                              <br/>
                              <span>Ablufttemperaturgeführte Zulufttemperatur</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Frostschutzfunktionen integriert (PWW und WRG)</span>
                              <br/>
                              <span>Wochenprogramm mit je zwei Schaltzeiten pro Tag je</span>
                              <br/>
                              <span>Ventilatorstufe</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturregelung mit separaten PID-Regler der</span>
                              <br/>
                              <span>einzelnen Sequenzen</span>
                              <br/>
                              <span>Effiziente Energiesparfunktionen</span>
                              <br/>
                              <span>freie Kühlung / Nachtauskühlung</span>
                              <br/>
                              <span>Bedarfsabhängige Steuerung (CO2, Feuchte, Temperatur,</span>
                              <br/>
                              <span>VOC)</span>
                              <br/>
                              <span>Zusätzliche Funktionen mittels Digitaleingang/Ausgang</span>
                              <br/>
                              <span>konfigurierbar: z.B. Digitaleingang Feueralarm</span>
                              <br/>
                              <span>(Rauchmelder), Digitaleingang externer Stop,</span>
                              <br/>
                              <span>Digitaleingang Umschalten der Ventilatorstufen, Ausgang</span>
                              <br/>
                              <span>Sammelstörmeldung, etc.</span>
                              <br/>
                              <span>Digitaleingänge zwischen NC und NO umschaltbar</span>
                              <br/>
                              <span>Die Service- und Konfigurationsebene ist</span>
                              <br/>
                              <span>passwortgeschützt</span>
                              <br/>
                              <span>Einstellungen des Lüftungsgerätes sind speicher- und</span>
                              <br/>
                              <span>wiederherstellbar. Die Konfiguration kann auch auf</span>
                              <br/>
                              <span>einen Rechner exportiert werden.</span>
                              <br/>
                              <span>Eine Anbindung an die GLT durch BACnet TCP/IP (B-AAC),</span>
                              <br/>
                              <span>MODbus TCP/IP, BACnet MS/TP, MODbus RTU und Exoline ist</span>
                              <br/>
                              <span>möglich. Zugriff außerdem über einen Webbrowser durch</span>
                              <br/>
                              <span>Eingabe der IP-Adresse möglich.</span>
                              <br/>
                              <span>Regelung über mobiles Endgerät:</span>
                              <br/>
                              <span>Eine App ermöglicht den Zugriff über Smartphone und</span>
                              <br/>
                              <span>Tablet auf das Lüftungsgerät. Die mobile Anwendung</span>
                              <br/>
                              <span>spiegelt die gesamte Nutzeroberfläche der Regelung und</span>
                              <br/>
                              <span>ermöglicht den Zugriff auf alle Regelungsfunktionen.</span>
                              <br/>
                              <span>Die App steht für Geräte mit dem Betriebssystem iOS und</span>
                              <br/>
                              <span>Android zur Verfügung. Mithilfe der integrierten WLAN</span>
                              <br/>
                              <span>und Bluetooth Funktion im Regler, wird eine sichere</span>
                              <br/>
                              <span>kabellose Kommunikation garantiert.</span>
                              <br/>
                              <span>Abmessungen:</span>
                              <br/>
                              <span>Breite: 1700mm</span>
                              <br/>
                              <span>Höhe: 360mm</span>
                              <br/>
                              <span>Tiefe: 1213mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>druckkonstant Volumenstromregelung vorsehen (VAV-Regelung)</span>
                              <br/>
                              <span>besteht aus zwei Drucksensoren, Druckschläuche,</span>
                              <br/>
                              <span>Verbindungskabel (4m)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. 1 Satz Ersatzfiltergarnitur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. Anklemmen der elektrischen Anbindung von bis zu 8 Feldgeräten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Verkabelung der externen Feldgeräte ist in den jeweiligen Positionen der Feldgeräte enthalten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Spannungsversorgung des Kompaktlüftungsgerätes erfolgt bauseits durch den Elektriker.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das Lüftungsgerät ist über das Treppenhaus in das Gebäude einzubringen, an Stahlträgern in einer Deckenhöhe von ca. 4,3 m einschließlich Schallentkopplung zu montieren, auszurichten sowie mit den an das Gerät herangeführten Luftkanälen zu verbinden und in Betrieb zu nehmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kompaktlüftungsgerät mit WRG für Zwischendecke</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33905" RNoPart="20">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>CO2 und Temperatursensor für Kanalmontage</span>
                              <br/>
                              <span>Kombinierter CO2- und Temperatursensor</span>
                              <br/>
                              <span>Infrarot Technologie (NDIR)</span>
                              <br/>
                              <span>CO2 Messbereich 0...2000 ppm</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturmessbereich 0...50°C</span>
                              <br/>
                              <span>Gute Langzeitstabilität</span>
                              <br/>
                              <span>Einfache Installation und wartungsfreundliches Gehäuse</span>
                              <br/>
                              <span>Messsonde 12 mm Durchmesser, Länge = 200 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Automatische CO2 Kalibrierung</span>
                              <br/>
                              <span>Sensor zur Messung der Temperatur und CO2-Konzentration</span>
                              <br/>
                              <span>in der Abluft. Einstallbares CO2 Ausgangssignal 0...10</span>
                              <br/>
                              <span>V DC oder 4...20 mA. Passiver PT1000 Ausgang und 0...10</span>
                              <br/>
                              <span>V DC für Temperatur. Spannungsversorgung 24V AC oder</span>
                              <br/>
                              <span>15..35V DC.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <span>inkl. ca. 15 m elektrischer Anschlussleitung zum Lüftungsgerät</span>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>CO2-Kanalfühler</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4715">
                    <Description>
                      <OutlineText>
                        <OutlTxt>
                          <TextOutlTxt>
                            <span>Gerät OG Diff und HP Bib und Jungs (310 / 210 / 112 / 033)</span>
                          </TextOutlTxt>
                        </OutlTxt>
                      </OutlineText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33980" RNoPart="30">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für die</span>
                              <br/>
                              <span>Montage in Zwischendecke H=360 mm.</span>
                              <br/>
                              <span>Flachgerät für Montage in der Zwischendecke, inkl.</span>
                              <br/>
                              <span>vorprogrammierter und fertig verdrahteter Regelung.</span>
                              <br/>
                              <span>Steuerung über Tablet möglich.</span>
                              <br/>
                              <span>Komplett mit zwei freilaufenden Hochleistungslaufrädern</span>
                              <br/>
                              <span>mit energiesparenden EC-Motoren. Mit 4 horizontal</span>
                              <br/>
                              <span>seitlichen Anschlüssen für Lüftungskanal 400x200</span>
                              <br/>
                              <span>ausgestattet. Zuluftanschluss rechts.</span>
                              <br/>
                              <span>Elektrisches Nachheizregister ab Werk am Gerät</span>
                              <br/>
                              <span>installiert, Leistung 2,4kW zur Temperierung der</span>
                              <br/>
                              <span>Zuluft, Heizelement aus Edelstahl, inkl.</span>
                              <br/>
                              <span>Überhitzungsschutz und STB. Sicherheitskette Freigabe</span>
                              <br/>
                              <span>durch integrierte Luftstromüberwachung.</span>
                              <br/>
                              <span>Rahmenlose Gehäusekonstruktion aus selbsttragenden</span>
                              <br/>
                              <span>Magnesium Zink Paneelen. Gehäusepanele sind mit 30mm</span>
                              <br/>
                              <span>und Türepanele mit 50mm nicht brennbarer Mineralwolle</span>
                              <br/>
                              <span>zur Wärme- und Schalldämmung isoliert.</span>
                              <br/>
                              <span>Wärmebrückenfaktor TB2, Thermische Isolierung T2,</span>
                              <br/>
                              <span>Dichtheitsklasse L2, Gehäuseklasse D2,</span>
                              <br/>
                              <span>Korrosionsschutzklasse C5 gemäß EN ISO 12944-2:2000.</span>
                              <br/>
                              <span>Glatte Innenflächen zur einfachen Reinigung.</span>
                              <br/>
                              <span>Durch Revisionsöffnungen lässt sich die Bedienseite für</span>
                              <br/>
                              <span>Reinigungs- und Wartungsarbeiten vollständig entfernen.</span>
                              <br/>
                              <span>Regelung zugänglich ohne die Türen zu öffnen (separater</span>
                              <br/>
                              <span>Schaltkasten, seitlich am Gehäuse).</span>
                              <br/>
                              <span>Das Gerät wird in einer Einheit geliefert.</span>
                              <br/>
                              <span>Wärmerückgewinnung mittels Gegenstromwärmeübertrager</span>
                              <br/>
                              <span>aus Aluminium, Wärmerückgewinnung nach EN308 &gt; 80%.</span>
                              <br/>
                              <span>Wärmeübertragung regelbar durch die innenliegende</span>
                              <br/>
                              <span>Bypassklappe. Der Gegenstromwärmeübertrager ist bei</span>
                              <br/>
                              <span>geöffneter Bypassklappe abgedeckt, somit keine</span>
                              <br/>
                              <span>unerwünschte Wärmerückgewinnung. Frostschutz</span>
                              <br/>
                              <span>integriert, Kondensatanschluss seitlich. Automatischer</span>
                              <br/>
                              <span>Sommer Bypass und automatische Rückgewinnung von</span>
                              <br/>
                              <span>Kälteleistung im Sommer.</span>
                              <br/>
                              <span>Zwei freilaufende Hochleistungslaufräder aus</span>
                              <br/>
                              <span>Kunststoff, rückwärtsgekrümmt. Laufräder nach VDI 2060,</span>
                              <br/>
                              <span>Auswuchtgüte G 6.3, in zwei Ebenen dynamisch gewuchtet.</span>
                              <br/>
                              <span>Ventilatormodule sind durch Dämmstreifen gegen</span>
                              <br/>
                              <span>Körperschall entkoppelt.</span>
                              <br/>
                              <span>Energiesparende, hocheffiziente EC-Außenläufermotoren</span>
                              <br/>
                              <span>für Zu- und Abluft, schwingungsfrei aufgehängt.</span>
                              <br/>
                              <span>Effizienzklasse N = 73,9% (gemäß Ökodesign EU327/2011).</span>
                              <br/>
                              <span>Kühlung durch Anordnung des Motors innerhalb des</span>
                              <br/>
                              <span>Luftstromes. Motorschutz durch integrierte</span>
                              <br/>
                              <span>Motorelektronik und integrierten Übertemperaturschutz,</span>
                              <br/>
                              <span>zusätzliches Motorschutzschaltgerät wird nicht</span>
                              <br/>
                              <span>benötigt. Stufenlos angesteuert über ModBus,</span>
                              <br/>
                              <span>Steckverbindungen an allen elektr. Bauteilen zur</span>
                              <br/>
                              <span>Vereinfachung von Wartungsarbeiten.</span>
                              <br/>
                              <span>Kompaktfilter nach DIN EN ISO 16890 serienmäßig</span>
                              <br/>
                              <span>eingebaut.</span>
                              <br/>
                              <span>ePM1 60% (F7) in der Außenluft und ePM10 60% (M5) in</span>
                              <br/>
                              <span>der Abluft, Filterüberwachung mittels Druckdosen.</span>
                              <br/>
                              <span>Einschubrahmen mit Dichtstreifen.</span>
                              <br/>
                              <span>Filterwechsel seitlich am Gerät über spezielle</span>
                              <br/>
                              <span>Filterklappen oder unten durch Abnahme der Türpanele</span>
                              <br/>
                              <span>möglich.</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturfühler für Außenluft, Fortluft und Abluft im</span>
                              <br/>
                              <span>Gerät integriert, Zuluftemperaturfühler lose</span>
                              <br/>
                              <span>beiliegend.</span>
                              <br/>
                              <span>Der seitlich montierte Schaltkasten erleichtert die</span>
                              <br/>
                              <span>Inbetriebnahme und den Service.</span>
                              <br/>
                              <span>Integrierte und vorprogrammierte Regelung:</span>
                              <br/>
                              <span>Ventilatorregelung: standardmäßig Volumenkonstant</span>
                              <br/>
                              <span>(CAV), Druckkonstantregelung (VAV) mit Zubehör möglich,</span>
                              <br/>
                              <span>Manuell in % ist standardmäßig auswählbar.</span>
                              <br/>
                              <span>3 Ventilatorstufen einstellbar, davon 2 mit</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturoffset</span>
                              <br/>
                              <span>Luftmengenkompensation auf Grund von Temperatur,</span>
                              <br/>
                              <span>Feuchtigkeit und CO2 möglich</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturregelung: Ablufttemperatur,</span>
                              <br/>
                              <span>konstante Zulufttemperatur oder</span>
                              <br/>
                              <span>Ablufttemperaturgeführte Zulufttemperatur</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Frostschutzfunktionen integriert (PWW und WRG)</span>
                              <br/>
                              <span>Wochenprogramm mit je zwei Schaltzeiten pro Tag je</span>
                              <br/>
                              <span>Ventilatorstufe</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturregelung mit separaten PID-Regler der</span>
                              <br/>
                              <span>einzelnen Sequenzen</span>
                              <br/>
                              <span>Effiziente Energiesparfunktionen</span>
                              <br/>
                              <span>freie Kühlung / Nachtauskühlung</span>
                              <br/>
                              <span>Bedarfsabhängige Steuerung (CO2, Feuchte, Temperatur,</span>
                              <br/>
                              <span>VOC)</span>
                              <br/>
                              <span>Zusätzliche Funktionen mittels Digitaleingang/Ausgang</span>
                              <br/>
                              <span>konfigurierbar: z.B. Digitaleingang Feueralarm</span>
                              <br/>
                              <span>(Rauchmelder), Digitaleingang externer Stop,</span>
                              <br/>
                              <span>Digitaleingang Umschalten der Ventilatorstufen, Ausgang</span>
                              <br/>
                              <span>Sammelstörmeldung, etc.</span>
                              <br/>
                              <span>Digitaleingänge zwischen NC und NO umschaltbar</span>
                              <br/>
                              <span>Die Service- und Konfigurationsebene ist</span>
                              <br/>
                              <span>passwortgeschützt</span>
                              <br/>
                              <span>Einstellungen des Lüftungsgerätes sind speicher- und</span>
                              <br/>
                              <span>wiederherstellbar. Die Konfiguration kann auch auf</span>
                              <br/>
                              <span>einen Rechner exportiert werden.</span>
                              <br/>
                              <span>Eine Anbindung an die GLT durch BACnet TCP/IP (B-AAC),</span>
                              <br/>
                              <span>MODbus TCP/IP, BACnet MS/TP, MODbus RTU und Exoline ist</span>
                              <br/>
                              <span>möglich. Zugriff außerdem über einen Webbrowser durch</span>
                              <br/>
                              <span>Eingabe der IP-Adresse möglich.</span>
                              <br/>
                              <span>Regelung über mobiles Endgerät:</span>
                              <br/>
                              <span>Eine App ermöglicht den Zugriff über Smartphone und</span>
                              <br/>
                              <span>Tablet auf das Lüftungsgerät. Die mobile Anwendung</span>
                              <br/>
                              <span>spiegelt die gesamte Nutzeroberfläche der Regelung und</span>
                              <br/>
                              <span>ermöglicht den Zugriff auf alle Regelungsfunktionen.</span>
                              <br/>
                              <span>Die App steht für Geräte mit dem Betriebssystem iOS und</span>
                              <br/>
                              <span>Android zur Verfügung. Mithilfe der integrierten WLAN</span>
                              <br/>
                              <span>und Bluetooth Funktion im Regler, wird eine sichere</span>
                              <br/>
                              <span>kabellose Kommunikation garantiert.</span>
                              <br/>
                              <span>Abmessungen:</span>
                              <br/>
                              <span>Breite: 1700mm</span>
                              <br/>
                              <span>Höhe: 360mm</span>
                              <br/>
                              <span>Tiefe: 1213mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>konstant Volumenstromregelung (CAV) vorsehen</span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. 1 Satz Ersatzfiltergarnitur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. Anklemmen der elektrischen Anbindung von bis zu 8 Feldgeräten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Verkabelung der externen Feldgeräte ist in den jeweiligen Positionen der Feldgeräte enthalten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Spannungsversorgung des Kompaktlüftungsgerätes erfolgt bauseits durch den Elektriker.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das Lüftungsgerät ist über das Treppenhaus in das Gebäude einzubringen, an Stahlträgern in einer Deckenhöhe von ca. 4,3 m einschließlich Schallentkopplung zu montieren, auszurichten sowie mit den an das Gerät herangeführten Luftkanälen zu verbinden und in Betrieb zu nehmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kompaktlüftungsgerät mit WRG für Zwischendecke</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33982" RNoPart="40">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>CO2 und Temperatursensor für Kanalmontage</span>
                              <br/>
                              <span>Kombinierter CO2- und Temperatursensor</span>
                              <br/>
                              <span>Infrarot Technologie (NDIR)</span>
                              <br/>
                              <span>CO2 Messbereich 0...2000 ppm</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturmessbereich 0...50°C</span>
                              <br/>
                              <span>Gute Langzeitstabilität</span>
                              <br/>
                              <span>Einfache Installation und wartungsfreundliches Gehäuse</span>
                              <br/>
                              <span>Messsonde 12 mm Durchmesser, Länge = 200 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Automatische CO2 Kalibrierung</span>
                              <br/>
                              <span>Sensor zur Messung der Temperatur und CO2-Konzentration</span>
                              <br/>
                              <span>in der Abluft. Einstallbares CO2 Ausgangssignal 0...10</span>
                              <br/>
                              <span>V DC oder 4...20 mA. Passiver PT1000 Ausgang und 0...10</span>
                              <br/>
                              <span>V DC für Temperatur. Spannungsversorgung 24V AC oder</span>
                              <br/>
                              <span>15..35V DC.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <span>inkl. ca. 15 m elektrischer Anschlussleitung zum Lüftungsgerät</span>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>CO2-Kanalfühler</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33977" RNoPart="50">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Der wartungsfreie mikroprozessorgesteuerte Kanalfühler</span>
                              <br/>
                              <span>mit automatischer und manueller Kalibrierung, Gehäuse</span>
                              <br/>
                              <span>mit Schnellverschlussschrauben, dient zur Ermittlung</span>
                              <br/>
                              <span>der Luftqualität bzw. der Luftgüte auf der Basis eines</span>
                              <br/>
                              <span>Mischgassensors / VOC - Sensors. Die Messsignale werden</span>
                              <br/>
                              <span>in Standardsignale von 0-10 V oder 4...20 mA</span>
                              <br/>
                              <span>umgewandelt.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Technische Daten::</span>
                              <br/>
                              <span>Nennspannung: 24 V</span>
                              <br/>
                              <span>Spannungsart: DC</span>
                              <br/>
                              <span>Spannung: 22 bis 26 V</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzart: IP65</span>
                              <br/>
                              <span>Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit: max. 95 %RH</span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                            <span>inkl. ca. 15 m elektrischer Anschlussleitung zum Lüftungsgerät</span>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>VOC-Kanalfühler</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33981" RNoPart="60">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wartungsfreie mikroprozessorgesteuerte Kanalfühler mit automatischer und manueller Kalibrierung, Gehäuse mit Schnellverschlussschrauben, dient zur Ermittlung der Luftqualität bzw. der Luftgüte auf der Basis eines Mischgassensors ⁄ VOC - Sensors. Die Messsignale werden in Standardsignale von 0-10 V oder 4...20 mA umgewandelt.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Nennspannung: 24V</span>
                              <br/>
                              <span>Spannungsart: DC</span>
                              <br/>
                              <span>Spannung: 22 bis 26V</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzart: IP65</span>
                              <br/>
                              <span>Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit: max. 95%RH</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <span>inkl. ca. 15 m elektrischer Anschlussleitung zum Lüftungsgerät</span>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Hygrostat Kanaleinbau</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4716">
                    <Description>
                      <OutlineText>
                        <OutlTxt>
                          <TextOutlTxt>
                            <span>Gerät HP Kurs (117)</span>
                          </TextOutlTxt>
                        </OutlTxt>
                      </OutlineText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33986" RNoPart="70">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für die</span>
                              <br/>
                              <span>Montage in Zwischendecke H=360 mm.</span>
                              <br/>
                              <span>Flachgerät für Montage in der Zwischendecke, inkl.</span>
                              <br/>
                              <span>vorprogrammierter und fertig verdrahteter Regelung.</span>
                              <br/>
                              <span>Steuerung über Tablet möglich.</span>
                              <br/>
                              <span>Komplett mit zwei freilaufenden Hochleistungslaufrädern</span>
                              <br/>
                              <span>mit energiesparenden EC-Motoren. Mit 4 horizontal</span>
                              <br/>
                              <span>seitlichen Anschlüssen für Lüftungskanal 400x200</span>
                              <br/>
                              <span>ausgestattet. Zuluftanschluss rechts.</span>
                              <br/>
                              <span>Elektrisches Nachheizregister ab Werk am Gerät</span>
                              <br/>
                              <span>installiert, Leistung 2,4kW zur Temperierung der</span>
                              <br/>
                              <span>Zuluft, Heizelement aus Edelstahl, inkl.</span>
                              <br/>
                              <span>Überhitzungsschutz und STB. Sicherheitskette Freigabe</span>
                              <br/>
                              <span>durch integrierte Luftstromüberwachung.</span>
                              <br/>
                              <span>Rahmenlose Gehäusekonstruktion aus selbsttragenden</span>
                              <br/>
                              <span>Magnesium Zink Paneelen. Gehäusepanele sind mit 30mm</span>
                              <br/>
                              <span>und Türepanele mit 50mm nicht brennbarer Mineralwolle</span>
                              <br/>
                              <span>zur Wärme- und Schalldämmung isoliert.</span>
                              <br/>
                              <span>Wärmebrückenfaktor TB2, Thermische Isolierung T2,</span>
                              <br/>
                              <span>Dichtheitsklasse L2, Gehäuseklasse D2,</span>
                              <br/>
                              <span>Korrosionsschutzklasse C5 gemäß EN ISO 12944-2:2000.</span>
                              <br/>
                              <span>Glatte Innenflächen zur einfachen Reinigung.</span>
                              <br/>
                              <span>Durch Revisionsöffnungen lässt sich die Bedienseite für</span>
                              <br/>
                              <span>Reinigungs- und Wartungsarbeiten vollständig entfernen.</span>
                              <br/>
                              <span>Regelung zugänglich ohne die Türen zu öffnen (separater</span>
                              <br/>
                              <span>Schaltkasten, seitlich am Gehäuse).</span>
                              <br/>
                              <span>Das Gerät wird in einer Einheit geliefert.</span>
                              <br/>
                              <span>Wärmerückgewinnung mittels Gegenstromwärmeübertrager</span>
                              <br/>
                              <span>aus Aluminium, Wärmerückgewinnung nach EN308 &gt; 80%.</span>
                              <br/>
                              <span>Wärmeübertragung regelbar durch die innenliegende</span>
                              <br/>
                              <span>Bypassklappe. Der Gegenstromwärmeübertrager ist bei</span>
                              <br/>
                              <span>geöffneter Bypassklappe abgedeckt, somit keine</span>
                              <br/>
                              <span>unerwünschte Wärmerückgewinnung. Frostschutz</span>
                              <br/>
                              <span>integriert, Kondensatanschluss seitlich. Automatischer</span>
                              <br/>
                              <span>Sommer Bypass und automatische Rückgewinnung von</span>
                              <br/>
                              <span>Kälteleistung im Sommer.</span>
                              <br/>
                              <span>Zwei freilaufende Hochleistungslaufräder aus</span>
                              <br/>
                              <span>Kunststoff, rückwärtsgekrümmt. Laufräder nach VDI 2060,</span>
                              <br/>
                              <span>Auswuchtgüte G 6.3, in zwei Ebenen dynamisch gewuchtet.</span>
                              <br/>
                              <span>Ventilatormodule sind durch Dämmstreifen gegen</span>
                              <br/>
                              <span>Körperschall entkoppelt.</span>
                              <br/>
                              <span>Energiesparende, hocheffiziente EC-Außenläufermotoren</span>
                              <br/>
                              <span>für Zu- und Abluft, schwingungsfrei aufgehängt.</span>
                              <br/>
                              <span>Effizienzklasse N = 73,9% (gemäß Ökodesign EU327/2011).</span>
                              <br/>
                              <span>Kühlung durch Anordnung des Motors innerhalb des</span>
                              <br/>
                              <span>Luftstromes. Motorschutz durch integrierte</span>
                              <br/>
                              <span>Motorelektronik und integrierten Übertemperaturschutz,</span>
                              <br/>
                              <span>zusätzliches Motorschutzschaltgerät wird nicht</span>
                              <br/>
                              <span>benötigt. Stufenlos angesteuert über ModBus,</span>
                              <br/>
                              <span>Steckverbindungen an allen elektr. Bauteilen zur</span>
                              <br/>
                              <span>Vereinfachung von Wartungsarbeiten.</span>
                              <br/>
                              <span>Kompaktfilter nach DIN EN ISO 16890 serienmäßig</span>
                              <br/>
                              <span>eingebaut.</span>
                              <br/>
                              <span>ePM1 60% (F7) in der Außenluft und ePM10 60% (M5) in</span>
                              <br/>
                              <span>der Abluft, Filterüberwachung mittels Druckdosen.</span>
                              <br/>
                              <span>Einschubrahmen mit Dichtstreifen.</span>
                              <br/>
                              <span>Filterwechsel seitlich am Gerät über spezielle</span>
                              <br/>
                              <span>Filterklappen oder unten durch Abnahme der Türpanele</span>
                              <br/>
                              <span>möglich.</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturfühler für Außenluft, Fortluft und Abluft im</span>
                              <br/>
                              <span>Gerät integriert, Zuluftemperaturfühler lose</span>
                              <br/>
                              <span>beiliegend.</span>
                              <br/>
                              <span>Der seitlich montierte Schaltkasten erleichtert die</span>
                              <br/>
                              <span>Inbetriebnahme und den Service.</span>
                              <br/>
                              <span>Integrierte und vorprogrammierte Regelung:</span>
                              <br/>
                              <span>Ventilatorregelung: standardmäßig Volumenkonstant</span>
                              <br/>
                              <span>(CAV), Druckkonstantregelung (VAV) mit Zubehör möglich,</span>
                              <br/>
                              <span>Manuell in % ist standardmäßig auswählbar.</span>
                              <br/>
                              <span>3 Ventilatorstufen einstellbar, davon 2 mit</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturoffset</span>
                              <br/>
                              <span>Luftmengenkompensation auf Grund von Temperatur,</span>
                              <br/>
                              <span>Feuchtigkeit und CO2 möglich</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturregelung: Ablufttemperatur,</span>
                              <br/>
                              <span>konstante Zulufttemperatur oder</span>
                              <br/>
                              <span>Ablufttemperaturgeführte Zulufttemperatur</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Frostschutzfunktionen integriert (PWW und WRG)</span>
                              <br/>
                              <span>Wochenprogramm mit je zwei Schaltzeiten pro Tag je</span>
                              <br/>
                              <span>Ventilatorstufe</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturregelung mit separaten PID-Regler der</span>
                              <br/>
                              <span>einzelnen Sequenzen</span>
                              <br/>
                              <span>Effiziente Energiesparfunktionen</span>
                              <br/>
                              <span>freie Kühlung / Nachtauskühlung</span>
                              <br/>
                              <span>Bedarfsabhängige Steuerung (CO2, Feuchte, Temperatur,</span>
                              <br/>
                              <span>VOC)</span>
                              <br/>
                              <span>Zusätzliche Funktionen mittels Digitaleingang/Ausgang</span>
                              <br/>
                              <span>konfigurierbar: z.B. Digitaleingang Feueralarm</span>
                              <br/>
                              <span>(Rauchmelder), Digitaleingang externer Stop,</span>
                              <br/>
                              <span>Digitaleingang Umschalten der Ventilatorstufen, Ausgang</span>
                              <br/>
                              <span>Sammelstörmeldung, etc.</span>
                              <br/>
                              <span>Digitaleingänge zwischen NC und NO umschaltbar</span>
                              <br/>
                              <span>Die Service- und Konfigurationsebene ist</span>
                              <br/>
                              <span>passwortgeschützt</span>
                              <br/>
                              <span>Einstellungen des Lüftungsgerätes sind speicher- und</span>
                              <br/>
                              <span>wiederherstellbar. Die Konfiguration kann auch auf</span>
                              <br/>
                              <span>einen Rechner exportiert werden.</span>
                              <br/>
                              <span>Eine Anbindung an die GLT durch BACnet TCP/IP (B-AAC),</span>
                              <br/>
                              <span>MODbus TCP/IP, BACnet MS/TP, MODbus RTU und Exoline ist</span>
                              <br/>
                              <span>möglich. Zugriff außerdem über einen Webbrowser durch</span>
                              <br/>
                              <span>Eingabe der IP-Adresse möglich.</span>
                              <br/>
                              <span>Regelung über mobiles Endgerät:</span>
                              <br/>
                              <span>Eine App ermöglicht den Zugriff über Smartphone und</span>
                              <br/>
                              <span>Tablet auf das Lüftungsgerät. Die mobile Anwendung</span>
                              <br/>
                              <span>spiegelt die gesamte Nutzeroberfläche der Regelung und</span>
                              <br/>
                              <span>ermöglicht den Zugriff auf alle Regelungsfunktionen.</span>
                              <br/>
                              <span>Die App steht für Geräte mit dem Betriebssystem iOS und</span>
                              <br/>
                              <span>Android zur Verfügung. Mithilfe der integrierten WLAN</span>
                              <br/>
                              <span>und Bluetooth Funktion im Regler, wird eine sichere</span>
                              <br/>
                              <span>kabellose Kommunikation garantiert.</span>
                              <br/>
                              <span>Abmessungen:</span>
                              <br/>
                              <span>Breite: 1700mm</span>
                              <br/>
                              <span>Höhe: 360mm</span>
                              <br/>
                              <span>Tiefe: 1213mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>konstant Volumenstromregelung (CAV) vorsehen</span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. 1 Satz Ersatzfiltergarnitur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. Anklemmen der elektrischen Anbindung von bis zu 8 Feldgeräten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Verkabelung der externen Feldgeräte ist in den jeweiligen Positionen der Feldgeräte enthalten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Spannungsversorgung des Kompaktlüftungsgerätes erfolgt bauseits durch den Elektriker.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das Lüftungsgerät ist über das Treppenhaus in das Gebäude einzubringen, an Stahlträgern in einer Deckenhöhe von ca. 4,3 m einschließlich Schallentkopplung zu montieren, auszurichten sowie mit den an das Gerät herangeführten Luftkanälen zu verbinden und in Betrieb zu nehmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kompaktlüftungsgerät mit WRG für Zwischendecke</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33987" RNoPart="80">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Der wartungsfreie mikroprozessorgesteuerte Kanalfühler</span>
                              <br/>
                              <span>mit automatischer und manueller Kalibrierung, Gehäuse</span>
                              <br/>
                              <span>mit Schnellverschlussschrauben, dient zur Ermittlung</span>
                              <br/>
                              <span>der Luftqualität bzw. der Luftgüte auf der Basis eines</span>
                              <br/>
                              <span>Mischgassensors / VOC - Sensors. Die Messsignale werden</span>
                              <br/>
                              <span>in Standardsignale von 0-10 V oder 4...20 mA</span>
                              <br/>
                              <span>umgewandelt.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Technische Daten::</span>
                              <br/>
                              <span>Nennspannung: 24 V</span>
                              <br/>
                              <span>Spannungsart: DC</span>
                              <br/>
                              <span>Spannung: 22 bis 26 V</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzart: IP65</span>
                              <br/>
                              <span>Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit: max. 95 %RH</span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                            <span>inkl. ca. 15 m elektrischer Anschlussleitung zum Lüftungsgerät</span>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>VOC-Kanalfühler</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33988" RNoPart="90">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wartungsfreie mikroprozessorgesteuerte Kanalfühler mit automatischer und manueller Kalibrierung, Gehäuse mit Schnellverschlussschrauben, dient zur Ermittlung der Luftqualität bzw. der Luftgüte auf der Basis eines Mischgassensors ⁄ VOC - Sensors. Die Messsignale werden in Standardsignale von 0-10 V oder 4...20 mA umgewandelt.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Nennspannung: 24V</span>
                              <br/>
                              <span>Spannungsart: DC</span>
                              <br/>
                              <span>Spannung: 22 bis 26V</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzart: IP65</span>
                              <br/>
                              <span>Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit: max. 95%RH</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <span>inkl. ca. 15 m elektrischer Anschlussleitung zum Lüftungsgerät</span>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Hygrostat Kanaleinbau</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4717">
                    <Description>
                      <OutlineText>
                        <OutlTxt>
                          <TextOutlTxt>
                            <span>Allgemein Lüftungsdeckengeräte</span>
                          </TextOutlTxt>
                        </OutlTxt>
                      </OutlineText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33903" RNoPart="100">
                    <Qty>28.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Flexibler Verbindungsstutzen, rechteckig, aus</span>
                              <br/>
                              <span>verzinktem Stahlblech mit kaschiertem, hochreißfestem</span>
                              <br/>
                              <span>Gewebeband.</span>
                              <br/>
                              <span>Überbrückung von 60-120mm.</span>
                              <br/>
                              <span>Flanschbreite 20mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Flex. Verb.-stutzen, 400x200mm, Stahlblech verz.</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33933" RNoPart="110">
                    <Qty>14.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Der Kanalrauchmelder wurde zur Rauchdetektion in</span>
                              <br/>
                              <span>Lüftungskanälen entwickelt. Er stellt die Kombination</span>
                              <br/>
                              <span>eines Rauchmelders mit einem Adaptersystem dar, dessen</span>
                              <br/>
                              <span>Messrohr und Gehäuse speziell für einen optimalen</span>
                              <br/>
                              <span>Luftstrom durch den Rauchmelder angepasst wurden.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Im Laufe der Zeit verschmutzt der Melder. Wegen der</span>
                              <br/>
                              <span>Alarmschwellennachführung bleibt die Empfindlichkeit</span>
                              <br/>
                              <span>bis zur Totalverschmutzung gleich. Dies gewährt eine</span>
                              <br/>
                              <span>lange Standzeit. Ab 70 %Verschmutzung löst der Melder</span>
                              <br/>
                              <span>aus und signalisiert dies durch Blinken.</span>
                              <br/>
                              <span>Wenn der Melder nicht ausgetauscht wird, kommt ab 99 %</span>
                              <br/>
                              <span>Verschmutzung Rauchalarm. Der Verschmutzungsgrad wird</span>
                              <br/>
                              <span>in einer zwei zeiligen LED-Anzeige signalisiert.</span>
                              <br/>
                              <span>Der Kanalrauchmelder verfügt über einen von außen</span>
                              <br/>
                              <span>bedienbaren Resettaster im Gehäuse und kann über</span>
                              <br/>
                              <span>Klemmen an eine Fernresetmöglichkeit angeschlossen</span>
                              <br/>
                              <span>werden.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Standardmäßig wird ein 600mm langes Entnahmerohr</span>
                              <br/>
                              <span>mitgeliefert, das bei Bedarf auf bis zu 160mm gekürzt</span>
                              <br/>
                              <span>werden kann.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Zusätzliche technische Parameter:</span>
                              <br/>
                              <span>- Zul. Strömungsgeschwindigkeit: 1 - 20 m/s</span>
                              <br/>
                              <span>- VdS Anerkennung (G219046/G219053)</span>
                              <br/>
                              <span>- Luftströmungskontrolle elektronisch</span>
                              <br/>
                              <span>- Gehäuse ABS</span>
                              <br/>
                              <span>Technische Parameter</span>
                              <br/>
                              <span>Nenndaten</span>
                              <br/>
                              <span>Nennspannung: 230 V</span>
                              <br/>
                              <span>Spannung: 207 bis 253V</span>
                              <br/>
                              <span>Spannungsart: AC</span>
                              <br/>
                              <span>Frequenz: 50 Hz</span>
                              <br/>
                              <span>Frequenz: 60 Hz</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzklasse / Klassifizierung Schutzart IP65</span>
                              <br/>
                              <span>Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit: 10 bis 95 %</span>
                              <br/>
                              <span>Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C - +50 °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. ca.5 m elektrischer Anschlussleitung zum Lüftungsgerät</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kanalrauchmelder 230V</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33904" RNoPart="120">
                    <Qty>14.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Jalousieklappe für rechteckige Kanäle mit</span>
                              <br/>
                              <span>strömungsgünstig profilierten und gegenläufig</span>
                              <br/>
                              <span>gekuppelten Hohlkörperlamellen. Die Dichtheitsklasse C</span>
                              <br/>
                              <span>3 ist nach EN 1751 bei 1000 Pa klassifiziert.</span>
                              <br/>
                              <span>Verwendung als Regel- und Absperrklappe in</span>
                              <br/>
                              <span>lufttechnischen Anlagen. Der maximale Kanaldruck</span>
                              <br/>
                              <span>beträgt 1000 Pa.</span>
                              <br/>
                              <span>Die Jalousieklappe besteht aus verzinktem Stahlblech</span>
                              <br/>
                              <span>und ist silikonfrei. Diese Klappe ist mit einem</span>
                              <br/>
                              <span>elektrischen Federrücklaufantrieb 24V AC/DC</span>
                              <br/>
                              <span>ausgerüstet.</span>
                              <br/>
                              <span>Der Betriebstemperaturbereich beträgt -20°C ... 100°C</span>
                              <br/>
                              <span>im Kanal, 50°C am Stellantrieb. Die Klappen werden mit</span>
                              <br/>
                              <span>Flanschgehäusen aus verzinktem Stahl hergestellt. Die</span>
                              <br/>
                              <span>gegenläufig gekuppelten Hohlkörperlamellen aus</span>
                              <br/>
                              <span>Aluminiumprofi sind mit einer Gummidichtung</span>
                              <br/>
                              <span>ausgestattet. Die Verstellung der Lamellen erfolgt über</span>
                              <br/>
                              <span>außenliegende, einseitig angeordnete selbstschmierenden</span>
                              <br/>
                              <span>Kunststoff-Zahnrädern. Die Verbindung zum Kanal ist mit</span>
                              <br/>
                              <span>20 mm breiten Flanschen ausgeführt.</span>
                              <br/>
                              <span>Besonders für Air Handling Units geeignet.</span>
                              <br/>
                              <span>- Größe: 400x200</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Technische Daten::</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Nenndaten</span>
                              <br/>
                              <span>Nennspannung: 24 V</span>
                              <br/>
                              <span>Frequenz: 50 Hz</span>
                              <br/>
                              <span>Leistungsaufnahme: 5 W</span>
                              <br/>
                              <span>Luftdichtheitsklasse: 3C</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzart: IP54</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. ca.5 m elektrischer Anschlussleitung zum Lüftungsgerät</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Jalousieklappe, Verz.Stahl, 400x2003C, 24V Antrieb</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33898" RNoPart="130">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Das NaviPad ist die Bedieneinheit für das</span>
                              <br/>
                              <span>Access-Reglersystem.</span>
                              <br/>
                              <span>Wesentliche Eigenschaften:</span>
                              <br/>
                              <span>IPS-basierter 7-Zoll-Touchscreen</span>
                              <br/>
                              <span>Hochauflösender Bildschirm 1.024 x 600</span>
                              <br/>
                              <span>Ergonomisches Design mit Gummimaterial, das einen</span>
                              <br/>
                              <span>hohen Reibwert aufweist</span>
                              <br/>
                              <span>Halterung am Lüftungsgerät bzw. an der Wand montiert</span>
                              <br/>
                              <span>Stoßfest, Fallprüfung für 1,2 m erfolgt</span>
                              <br/>
                              <span>IP54-klassifiziertes Produkt</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>einschl. 5m Netzwerkkabel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>NaviPad Set</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33897" RNoPart="140">
                    <Qty>7.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Revisionsschalter (schwarz/grau) aus UV- und</span>
                              <br/>
                              <span>witterungsbeständigem Kunststoff.</span>
                              <br/>
                              <span>Ein-Aus-Schalter, 90° Schaltwinkel, Beschriftung O OFF</span>
                              <br/>
                              <span>- I ON</span>
                              <br/>
                              <span>Vorhängeschlosssperre für 3 Vorhängeschlösser,</span>
                              <br/>
                              <span>abschließbar in O-Stellung</span>
                              <br/>
                              <span>Nennspannung: 400 V</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzart: IP66</span>
                              <br/>
                              <span>liefern, anklemmen und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Revisionsschalter</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33979" RNoPart="150">
                    <Qty>7.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Siphon/Rohr-Set 2,5m</span>
                              <br/>
                              <span>Passend für die vorher beschriebene Kompaktlüftungsgeräte </span>
                              <br/>
                              <span>besteht aus 5x Rohr DN32x500mm und 5x Verbinder und Siphon</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Siphon/Rohr-Set 2,5m</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33906" RNoPart="160">
                    <Qty>7.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Pumpe zur Kondensatförderung. Die Kondensatpumpe</span>
                              <br/>
                              <span>eignet sich für den Einbau in Zwischendecken, hinter</span>
                              <br/>
                              <span>Klimageräten oder im Kabelkanal. Im Artikel ist ein</span>
                              <br/>
                              <span>3-stufiger Schwimmerschalter (Hall-Effekt)</span>
                              <br/>
                              <span>"AUS/EIN/ALARM" enthalten. Der Stromanschluss erfolgt</span>
                              <br/>
                              <span>mittels 6-poliger Steckverbindung mit der Pumpe.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Lieferumfang:</span>
                              <br/>
                              <span>1 x Pumpe</span>
                              <br/>
                              <span>1,5 m ansteckbares Netzkabel</span>
                              <br/>
                              <span>1 x Behälter</span>
                              <br/>
                              <span>1 x Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel</span>
                              <br/>
                              <span>1 x Offener Behälter</span>
                              <br/>
                              <span>1 x Antihebereffektventil</span>
                              <br/>
                              <span>1 x Schwimmer &amp; Filter</span>
                              <br/>
                              <span>1,5 m Saugschlauch 6 mm ID</span>
                              <br/>
                              <span>220 mm Einlassschlauch 16 mm ID</span>
                              <br/>
                              <span>150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID</span>
                              <br/>
                              <span>Befestigungssatz</span>
                              <br/>
                              <span>Installationshandbuch</span>
                              <br/>
                              <span>Technische Daten:</span>
                              <br/>
                              <span>Ansaughöhe:max. 2 m</span>
                              <br/>
                              <span>Förderhöhe:max. 15 m</span>
                              <br/>
                              <span>Spannung:230 VAC</span>
                              <br/>
                              <span>Leistungsaufnahme:ca. 20 W</span>
                              <br/>
                              <span>Geräuschpegel in 1m: 35 dB(A)</span>
                              <br/>
                              <span>Abmessung LxBxH:122 x 66 x 44 mm (Pumpengehäuse)</span>
                              <br/>
                              <span>Abmessung LxBxH:70 x 40 x 32 mm (Schwimmergehäuse)</span>
                              <br/>
                              <span>ID Anschlussleitung: 6 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kondensatpumpe</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2518" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <span>Wohnungslüftungsgerät</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="I33942" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur</span>
                              <br/>
                              <span>kontrollierten Be- und Entlüftung.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Bedienfeld mit Touchscreen und</span>
                              <br/>
                              <span>uneingeschränktem Zugriff auf alle Funktionen und</span>
                              <br/>
                              <span>Einstellungen. Der Startbildschirm zeigt Informationen</span>
                              <br/>
                              <span>wie Lüfterstufe, Temperatur, Luftqualität und aktive</span>
                              <br/>
                              <span>Funktionen an. Sie können zwischen dem MANUELLEN und</span>
                              <br/>
                              <span>dem AUTO-Modus wählen oder bevorzugte Einstellungen aus</span>
                              <br/>
                              <span>den vorkonfigurierten Benutzermodi und vielem mehr</span>
                              <br/>
                              <span>auswählen.</span>
                              <br/>
                              <span>Für die Installation der separat erhältlichen</span>
                              <br/>
                              <span>Bedieneinheiten wird dem Gerät bereits ein 6 Meter</span>
                              <br/>
                              <span>langes Verbindungskabel beigelegt.</span>
                              <br/>
                              <span>Montage stehend.</span>
                              <br/>
                              <span>Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker.</span>
                              <br/>
                              <span>Komplett mit zwei energiesparenden EC-Motoren, neuester</span>
                              <br/>
                              <span>Bauart und rückwärts gekrümmten Laufrad (Radical).</span>
                              <br/>
                              <span>Mit vier vertikal oben liegenden Anschlüssen für</span>
                              <br/>
                              <span>Lüftungsrohr DN 250 ausgestattet.</span>
                              <br/>
                              <span>Anbindung externer Komponenten über die außenliegende</span>
                              <br/>
                              <span>Anschlussbox.</span>
                              <br/>
                              <span>Gehäuse aus doppelschaligen verzinktem Stahlblech, weiß</span>
                              <br/>
                              <span>lackiert (RAL 9010), allseitig isoliert mit 30 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Mineralwolle zur Wärme- und Schalldämmung.</span>
                              <br/>
                              <span>Die komplette Front ist für Reinigung und</span>
                              <br/>
                              <span>Wartungsarbeiten abnehmbar.</span>
                              <br/>
                              <span>Wärmerückgewinnung mittels Gegenstromwärmeübertrager.</span>
                              <br/>
                              <span>Wärmebereitstellungsgrad bis 77% (PHI).</span>
                              <br/>
                              <span>Automatische Wechsel vom Normalbetrieb mit</span>
                              <br/>
                              <span>Wärmerückgewinnung in den Sommerbetrieb ohne</span>
                              <br/>
                              <span>Wärmerückgewinnung durch die integrierte Bypassklappe.</span>
                              <br/>
                              <span>Der Bypass regelt stetig auf die gewünschte</span>
                              <br/>
                              <span>Zulufttemperatur, die über die Bedieneinheit</span>
                              <br/>
                              <span>eingestellt wird.</span>
                              <br/>
                              <span>Automatische Rückgewinnung von Kälteleistung im Sommer.</span>
                              <br/>
                              <span>Automatische Abtauungsregelung über den Bypass.</span>
                              <br/>
                              <span>Kondensatablauf ½" Außengewinde.</span>
                              <br/>
                              <span>Heizregister über die integrierte Regelung</span>
                              <br/>
                              <span>anzusteuern.</span>
                              <br/>
                              <span>Zwei Hochleistungslaufräder aus Kunststoff, rückwärts</span>
                              <br/>
                              <span>gekrümmt.</span>
                              <br/>
                              <span>Laufräder gewuchtet nach DIN ISO 21940-11, Auswuchtgüte</span>
                              <br/>
                              <span>G 6.3, in zwei Ebenen dynamisch gewuchtet.</span>
                              <br/>
                              <span>Energiesparenden, hocheffizienten EC-Außenläufermotor,</span>
                              <br/>
                              <span>schwingungsfrei aufgehängt.</span>
                              <br/>
                              <span>Kühlung durch Anordnung des Motors innerhalb des</span>
                              <br/>
                              <span>Luftstromes.</span>
                              <br/>
                              <span>Motorschutz durch integrierte Motorelektronik,</span>
                              <br/>
                              <span>zusätzliches Motorschutzschaltgerät wird hierzu nicht</span>
                              <br/>
                              <span>benötigt.</span>
                              <br/>
                              <span>Steckverbindungen an allen elektr. Bauteilen zur</span>
                              <br/>
                              <span>Vereinfachung von Wartungsarbeiten.</span>
                              <br/>
                              <span>2 Kompaktfilter serienmäßig eingebaut: F7/ePM1 60%</span>
                              <br/>
                              <span>Zuluft und M5/ePM10 50% Abluft</span>
                              <br/>
                              <span>Filterüberwachung mittels Filterstandzeit, einstellbar</span>
                              <br/>
                              <span>von 3-15 Monaten.</span>
                              <br/>
                              <span>Regelung:</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturregelung (Sollwert 12-30°C)</span>
                              <br/>
                              <span>- Zulufttemperaturregelung (Standard)</span>
                              <br/>
                              <span>- Ablufttemperaturregelung</span>
                              <br/>
                              <span>Ventilatorregelung</span>
                              <br/>
                              <span>- Manuell in % (Standard auswählbar)</span>
                              <br/>
                              <span>- Manuell in rpm (Standard auswählbar)</span>
                              <br/>
                              <span>- Volumenkonstant, CAV</span>
                              <br/>
                              <span>- Druckkonstant, VAV</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- externe Ventilatoransteuerung (1,6-10V)</span>
                              <br/>
                              <span>Ventilatorstufen</span>
                              <br/>
                              <span>- 3 Stufen manuell wählbar (Niedrig, Normal und Hoch)</span>
                              <br/>
                              <span>- + 2 Stufen über die Anwenderfunktion aktivierbar</span>
                              <br/>
                              <span>(Minimum und Maximum)</span>
                              <br/>
                              <span>- + Aus (der manueller Ventilatorenstopp muss</span>
                              <br/>
                              <span>freigegeben sein)</span>
                              <br/>
                              <span>Ein effektiver und wirtschaftlicher Betrieb unter</span>
                              <br/>
                              <span>Berücksichtigung der optimalen Raumluftqualität wird</span>
                              <br/>
                              <span>über die bedarfsabhängige Regelung sichergestellt.</span>
                              <br/>
                              <span>Das Wochenprogramm, der ECO-Modus und ein kombinierter</span>
                              <br/>
                              <span>Temperatur- und Feuchtesensor in der Abluft sind</span>
                              <br/>
                              <span>bereits im Wohnungslüftungsgerät integriert.</span>
                              <br/>
                              <span>Die Anbindung externer Komponenten erfolgt über die</span>
                              <br/>
                              <span>außenliegende Anschlussbox.</span>
                              <br/>
                              <span>ECO-Modus</span>
                              <br/>
                              <span>- 2 stufige optimierte Regelung der WRG und des</span>
                              <br/>
                              <span>Nachheizregisters</span>
                              <br/>
                              <span>Bedarfsregelung</span>
                              <br/>
                              <span>- Integrierter Feuchtesensor in der Abluft zur</span>
                              <br/>
                              <span>Drehzahlregelung der Ventilatoren</span>
                              <br/>
                              <span>- Freie Nachtkühlung</span>
                              <br/>
                              <span>- Anbindungsmöglichkeit digitaler oder analoger CO2-</span>
                              <br/>
                              <span>und Feuchtesensoren</span>
                              <br/>
                              <span>- Wochenprogramm mit Temperaturoffset</span>
                              <br/>
                              <span>- 5 + 2 Anwenderfunktion mit Nachlaufzeit und</span>
                              <br/>
                              <span>teilweisem Temperaturoffset</span>
                              <br/>
                              <span>(Abwesend, Party, Kaminofen, Urlaub, Stoßlüftung +</span>
                              <br/>
                              <span>Zentralstaubsauger und Dunstabzugshaube)</span>
                              <br/>
                              <span>- Außentemperaturabhängig Kompensation der Luftmenge</span>
                              <br/>
                              <span>Zusätzliche Funktionen von SAVE TOUCH und SAVE CONNECT:</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Inbetriebnahmeassistent</span>
                              <br/>
                              <span>Digitaler Eingang Feueralarm- manueller Reset an der</span>
                              <br/>
                              <span>Bedieneinheit erforderlich, optimal für Rauchmelder</span>
                              <br/>
                              <span>Anbindung an die GLT- MODbus RTU RS485</span>
                              <br/>
                              <span>Ansteuerung externe Kanalheiz- oder Kühlregister über</span>
                              <br/>
                              <span>die integrierte Regelung</span>
                              <br/>
                              <span>Filterüberwachung</span>
                              <br/>
                              <span>Alarmspeicher (20 Alarme)</span>
                              <br/>
                              <span>Die Service- und Konfigurationsebene ist</span>
                              <br/>
                              <span>passwortgeschützt</span>
                              <br/>
                              <span>Digitaler Ausgang Sammelstörmeldung</span>
                              <br/>
                              <span>Internetkommunikationsmodul IAM liegt dem Gerät bei</span>
                              <br/>
                              <span>Es ist elektronisch gesichert, dass immer nur beide</span>
                              <br/>
                              <span>Ventilatoren laufen bzw. beide Ventilatoren stehen.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Das Wohnungslüftungsgerät ist Passivhaus und Eurovent</span>
                              <br/>
                              <span>zertifiziert.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Abmessungen:</span>
                              <br/>
                              <span>Breite: 1170 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Höhe: 1250 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Tiefe: 860 mm</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Technische Daten::</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Einheit</span>
                              <br/>
                              <span>Frequenz: 50 Hz</span>
                              <br/>
                              <span>Frequenz: 60 Hz</span>
                              <br/>
                              <span>Nennspannung: 230 V</span>
                              <br/>
                              <span>Phasen: 1~</span>
                              <br/>
                              <span>Empfohlene Sicherung: 10 A</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzart: IP24</span>
                              <br/>
                              <span>Drehzahlregelung: Stufenlos</span>
                              <br/>
                              <span>Nominaler Volumenstrom: 700 m³/h</span>
                              <br/>
                              <span>Nominaler Volumenstrom: 0,19 m³/s</span>
                              <br/>
                              <span>Produktart: Wärmerückgewinnungssystem</span>
                              <br/>
                              <span>Temperaturbereich: -15 bis 40 °C</span>
                              <br/>
                              <span>Zuluftventilator</span>
                              <br/>
                              <span>Leistungsaufnahme (P1), Zuluftventilator: 170 W</span>
                              <br/>
                              <span>Zuluftfilter Filterklasse Zuluft: ePM1 60%</span>
                              <br/>
                              <span>Abluftfilter Filterklasse Abluft: ePM10 50%</span>
                              <br/>
                              <span>Wärmeübertrager: Gegenstrom</span>
                              <br/>
                              <span>Heizungstyp: Keine Heizung</span>
                              <br/>
                              <span>Abluftventilator</span>
                              <br/>
                              <span>Leistungsaufnahme (P1), Abluftventilator: 170 W</span>
                              <br/>
                              <span>Sonstiges</span>
                              <br/>
                              <span>Ventilatorregelung: stufenlose Spannungssteuerung</span>
                              <br/>
                              <span>Installationsart: Vertikal</span>
                              <br/>
                              <span>Zuluftseite: Rechts</span>
                              <br/>
                              <span>Gehäusefarbe</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Gehäusefarbe,RAL 9010</span>
                              <br/>
                              <span>Abmessungen und Gewichte</span>
                              <br/>
                              <span>Gewicht: 160 kg</span>
                              <br/>
                              <span>Energieklasse, Grundgerät: A</span>
                              <br/>
                              <span>Energieklasse, lokale Anforderung: A+</span>
                              <br/>
                              <span>ErP ready: ErP 2018</span>
                              <br/>
                              <span>ErP ready: ErP 2016</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Art des eingebauten oder einzubauenden Antriebs:</span>
                              <br/>
                              <span>Integrierte Drehzahlsteuerung</span>
                              <br/>
                              <span>Art der Wärmerückgewinnung: rekuperativ</span>
                              <br/>
                              <span>thermischer Übertragungsgrad der Wärmerückgewinnung: 87</span>
                              <br/>
                              <span>%</span>
                              <br/>
                              <span>Höchster Luftvolumenstrom (qv max): 855 m³/h</span>
                              <br/>
                              <span>elektrische Eingangsleistung bei höchstem</span>
                              <br/>
                              <span>Luftvolumenstrom (P max): 315 W</span>
                              <br/>
                              <span>Schallleistung (LWA): 41 dB(A)</span>
                              <br/>
                              <span>Bezugs-Luftvolumenstrom (qv ref): 0,17 m³/s</span>
                              <br/>
                              <span>Bezugsdruckdifferenz (Ps ref): 50 Pa</span>
                              <br/>
                              <span>spezifische Eingangsleistung (SEL): 0,21 W/(m³/h)</span>
                              <br/>
                              <span>Steuerung (STRG): 0,85</span>
                              <br/>
                              <span>Typologie (MISC): 1,10</span>
                              <br/>
                              <span>x-Wert (Motor und Antrieb): 2</span>
                              <br/>
                              <span>höchste äußere Leckluftrate (Gehäuse): 3 %</span>
                              <br/>
                              <span>höchste innere Leckluftrate (intern): 3 %</span>
                              <br/>
                              <span>Produktart: RAHU/AAHE</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Technische Daten</span>
                              <br/>
                              <span>Spannung: 400 V</span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                            <p>
                              <span>konstant Volumenstromregelung (CAV) vorsehen</span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. 1 Satz Ersatzfiltergarnitur</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. Anklemmen der elektrischen Anbindung von bis zu 8 Feldgeräten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Verkabelung der externen Feldgeräte ist in den jeweiligen Positionen der Feldgeräte enthalten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die Spannungsversorgung des Kompaktlüftungsgerätes erfolgt bauseits durch den Elektriker.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Das Lüftungsgerät ist über eine 80cm bereite Tür in die Umkleide im Erdgeschoss einzubringen, einschließlich Schallentkopplung aufstellen, auszurichten sowie mit den an das Gerät herangeführten Luftkanälen zu verbinden und in Betrieb zu nehmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wohnungslüftungsgerät mit WRG</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33943" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Elektrisches Nachheizregister geeigent für den</span>
                              <br/>
                              <span>nachträglich Einbau in das Wohnraumlüftungsgerät.</span>
                              <br/>
                              <span>Lieferung incl. Heizungsplatine und Temperatursensor OT</span>
                              <br/>
                              <span>Achtung, 400V Spannungsversorgung erforderlich.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Nennspannung: 400 V</span>
                              <br/>
                              <span>Phasen: 3~</span>
                              <br/>
                              <span>Strom: 6,50 A</span>
                              <br/>
                              <span>Leistungsaufnahme: 4.500 W</span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und betriebsbereit montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>EL-Nachheizregister, 400V/50Hz, 4,5kW,</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33944" RNoPart="30">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bedieneinheit für das Wohnungslüftungsgeräte </span>
                              <br/>
                              <span>- kapazitiv Touch-Display 3,5"</span>
                              <br/>
                              <span>- Rahmen der Bedieneinheit in weiß</span>
                              <br/>
                              <span>- Anbindung von bis zu zehn Bedieneinheiten an einem</span>
                              <br/>
                              <span>Wohnungslüftungsgerät</span>
                              <br/>
                              <span>- Bis zu vier Bedieneinheiten über die interne</span>
                              <br/>
                              <span>Spannungsversorgung</span>
                              <br/>
                              <span>- max. Kabellänge 50 Meter</span>
                              <br/>
                              <span>- Verbindung mit Flachkabel und Kompaktstecker RJ10</span>
                              <br/>
                              <span>(4P4C)</span>
                              <br/>
                              <span>- 15 Meter Verbindungskabel und Y-Adapter als Zubehör</span>
                              <br/>
                              <span>erhältlich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <br/>
                              <span>Der Startbildschirm präsentiert die wichtigsten</span>
                              <br/>
                              <span>Informationen über Betriebsmodus, Temperatur,</span>
                              <br/>
                              <span>Luftqualität und aktive Funktionen. Zugriff auf die</span>
                              <br/>
                              <span>kompletten Einstellungen.</span>
                              <br/>
                              <span>Die Regelungsfunktionen sind gerätespezifisch und</span>
                              <br/>
                              <span>entsprechend der Beschreibung der</span>
                              <br/>
                              <span>Wohnungslüftungsgeräte zu entnehmen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschl. Wandmontagerahmen für die Bedieneinheit</span>
                              <br/>
                              <span>mit Kabeleinführungen.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Touch Bedieneinheit weiß</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33989" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wartungsfreie mikroprozessorgesteuerte Kanalfühler mit automatischer und manueller Kalibrierung, Gehäuse mit Schnellverschlussschrauben, dient zur Ermittlung der Luftqualität bzw. der Luftgüte auf der Basis eines Mischgassensors ⁄ VOC - Sensors. Die Messsignale werden in Standardsignale von 0-10 V oder 4...20 mA umgewandelt.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Nennspannung: 24V</span>
                              <br/>
                              <span>Spannungsart: DC</span>
                              <br/>
                              <span>Spannung: 22 bis 26V</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzart: IP65</span>
                              <br/>
                              <span>Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit: max. 95%RH</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <span>inkl. ca. 15 m elektrischer Anschlussleitung zum Lüftungsgerät</span>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Hygrostat Kanaleinbau</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33990" RNoPart="50">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Der wartungsfreie mikroprozessorgesteuerte Kanalfühler</span>
                              <br/>
                              <span>mit automatischer und manueller Kalibrierung, Gehäuse</span>
                              <br/>
                              <span>mit Schnellverschlussschrauben, dient zur Ermittlung</span>
                              <br/>
                              <span>der Luftqualität bzw. der Luftgüte auf der Basis eines</span>
                              <br/>
                              <span>Mischgassensors / VOC - Sensors. Die Messsignale werden</span>
                              <br/>
                              <span>in Standardsignale von 0-10 V oder 4...20 mA</span>
                              <br/>
                              <span>umgewandelt.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Technische Daten::</span>
                              <br/>
                              <span>Nennspannung: 24 V</span>
                              <br/>
                              <span>Spannungsart: DC</span>
                              <br/>
                              <span>Spannung: 22 bis 26 V</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzart: IP65</span>
                              <br/>
                              <span>Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit: max. 95 %RH</span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                            <span>inkl. ca. 15 m elektrischer Anschlussleitung zum Lüftungsgerät</span>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>VOC-Kanalfühler</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33947" RNoPart="60">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Regelklappe für runde Kanäle. Die spezielle</span>
                              <br/>
                              <span>Konstruktion der Regelklappe ermöglicht eine</span>
                              <br/>
                              <span>Außendämmung bis 50 mm. Die Klappe kann in einer</span>
                              <br/>
                              <span>manuellen oder motorisierten Ausführung mit</span>
                              <br/>
                              <span>integrierter Stellungsanzeige geliefert werden</span>
                              <br/>
                              <span>Ausführung</span>
                              <br/>
                              <span>Die Regelklappe ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt</span>
                              <br/>
                              <span>und ist silikonfrei. Alle Dichtungen sind aus schwarzem</span>
                              <br/>
                              <span>Gummi gefertigt. Die Kunststoffbuchsen sind aus</span>
                              <br/>
                              <span>PPO-Material. Alle Materialien sind schwer entflammbar.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>- Dichtheitsklasse: C4</span>
                              <br/>
                              <span>- Größe: 250</span>
                              <br/>
                              <span>- Art der Betätigung: 230V Stellantrieb mit</span>
                              <br/>
                              <span>Federrücklauf (-M4)</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Technische Daten::</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Nenndaten</span>
                              <br/>
                              <span>Kanalanschlussart: Rund</span>
                              <br/>
                              <span>Nennspannung: 230 V</span>
                              <br/>
                              <span>Leistungsaufnahme im Draht: 4,60 VA</span>
                              <br/>
                              <span>Leistungsaufnahme im Betrieb: 2,50 W</span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. ca.5 m elektrischer Anschlussleitung zum Lüftungsgerät</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Luftklappe DN250 </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33991" RNoPart="70">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Der Kanalrauchmelder wurde zur Rauchdetektion in</span>
                              <br/>
                              <span>Lüftungskanälen entwickelt. Er stellt die Kombination</span>
                              <br/>
                              <span>eines Rauchmelders mit einem Adaptersystem dar, dessen</span>
                              <br/>
                              <span>Messrohr und Gehäuse speziell für einen optimalen</span>
                              <br/>
                              <span>Luftstrom durch den Rauchmelder angepasst wurden.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Im Laufe der Zeit verschmutzt der Melder. Wegen der</span>
                              <br/>
                              <span>Alarmschwellennachführung bleibt die Empfindlichkeit</span>
                              <br/>
                              <span>bis zur Totalverschmutzung gleich. Dies gewährt eine</span>
                              <br/>
                              <span>lange Standzeit. Ab 70 %Verschmutzung löst der Melder</span>
                              <br/>
                              <span>aus und signalisiert dies durch Blinken.</span>
                              <br/>
                              <span>Wenn der Melder nicht ausgetauscht wird, kommt ab 99 %</span>
                              <br/>
                              <span>Verschmutzung Rauchalarm. Der Verschmutzungsgrad wird</span>
                              <br/>
                              <span>in einer zwei zeiligen LED-Anzeige signalisiert.</span>
                              <br/>
                              <span>Der Kanalrauchmelder verfügt über einen von außen</span>
                              <br/>
                              <span>bedienbaren Resettaster im Gehäuse und kann über</span>
                              <br/>
                              <span>Klemmen an eine Fernresetmöglichkeit angeschlossen</span>
                              <br/>
                              <span>werden.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Standardmäßig wird ein 600mm langes Entnahmerohr</span>
                              <br/>
                              <span>mitgeliefert, das bei Bedarf auf bis zu 160mm gekürzt</span>
                              <br/>
                              <span>werden kann.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Zusätzliche technische Parameter:</span>
                              <br/>
                              <span>- Zul. Strömungsgeschwindigkeit: 1 - 20 m/s</span>
                              <br/>
                              <span>- VdS Anerkennung (G219046/G219053)</span>
                              <br/>
                              <span>- Luftströmungskontrolle elektronisch</span>
                              <br/>
                              <span>- Gehäuse ABS</span>
                              <br/>
                              <span>Technische Parameter</span>
                              <br/>
                              <span>Nenndaten</span>
                              <br/>
                              <span>Nennspannung: 230 V</span>
                              <br/>
                              <span>Spannung: 207 bis 253V</span>
                              <br/>
                              <span>Spannungsart: AC</span>
                              <br/>
                              <span>Frequenz: 50 Hz</span>
                              <br/>
                              <span>Frequenz: 60 Hz</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzklasse / Klassifizierung Schutzart IP65</span>
                              <br/>
                              <span>Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit: 10 bis 95 %</span>
                              <br/>
                              <span>Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C - +50 °C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>inkl. ca.5 m elektrischer Anschlussleitung zum Lüftungsgerät</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kanalrauchmelder 230V</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33948" RNoPart="80">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Relaisbox 230VAC für die Einbindung der</span>
                              <br/>
                              <span>Außen- und Fortluftklappe mit 230 Volt.</span>
                              <br/>
                              <span>Das Set besteht aus den folgenden Komponenten.</span>
                              <br/>
                              <span>- Plastikgehäuse IP54 mit Hutschiene</span>
                              <br/>
                              <span>- Relais</span>
                              <br/>
                              <span>Kontaktwerkstoff: AgNi 90/10</span>
                              <br/>
                              <span>Max. Dauerstrom: 2 x 8 A</span>
                              <br/>
                              <span>Max. Einschaltstrom (ohmsch): 4 s (AC) 15 A</span>
                              <br/>
                              <span>Max. Schaltspannung: AC 250 V</span>
                              <br/>
                              <span>Max. Schaltleistung (ohmsch): AC 2 x 2 kVA,</span>
                              <br/>
                              <span>DC siehe Lastgrenzkurve</span>
                              <br/>
                              <span>Empfohlene Minimallast: DC 12 V / 10 mA</span>
                              <br/>
                              <span>- Anschlussklemmen</span>
                              <br/>
                              <span>- Kabel zur Spannungsversorgung mit Schukostecker</span>
                              <br/>
                              <span>(230V)</span>
                              <br/>
                              <span>- Verbindungskabel zum Lüftungsgerät</span>
                              <br/>
                              <span>- Anleitung</span>
                              <br/>
                              <span>=&gt; Die Absperrklappen sind separat zu berücksichtigen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern un montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Relaisbox 230VAC, für die Absperrklappen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33949" RNoPart="90">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Verbindungsmanschette aus verzinktem Stahlblech mit 8mm</span>
                              <br/>
                              <span>starker Neopren-Dichtung zur Abdichtung, Schwingungs-</span>
                              <br/>
                              <span>und Geräuschdämpfung.</span>
                              <br/>
                              <span>Mit Montageklammern zum einfachen Ein- und Ausbau für</span>
                              <br/>
                              <span>Service- und Reinigungsarbeiten. Die Montageklemmen</span>
                              <br/>
                              <span>werden mit zwei Schrauben fixiert, wodurch kleinere</span>
                              <br/>
                              <span>Abweichungen überbrückt werden können.</span>
                              <br/>
                              <span>Einsatzbereich: -40°C bis +80°C</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Verbindungsmanschette DN 250</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33972" RNoPart="100">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Siphon Set für alle Wohnungslüftungsgeräte mit</span>
                              <br/>
                              <span>Kondensatablauf</span>
                              <br/>
                              <span>Der hydraulische Siphon ist für die Abführung von</span>
                              <br/>
                              <span>Kondensat von Wärmetauschen in Lüftungs- und</span>
                              <br/>
                              <span>Klimasystemen ausgelegt.</span>
                              <br/>
                              <span>Der Siphon wird an einen Ablaufstutzen mit Ø18 mm</span>
                              <br/>
                              <span>angeschlossen.</span>
                              <br/>
                              <span>Das Siphon Set besteht aus:</span>
                              <br/>
                              <span>Verbindungsmuffe 32/32</span>
                              <br/>
                              <span>Gummihülse 32/20</span>
                              <br/>
                              <span>Siphon</span>
                              <br/>
                              <span>PVC-Rohr 15×2 mit einer Länge von 1000 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Übergang PP-Schlauchtülle mit IG 1/2" x 16mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Siphon Set für Geräte</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33971" RNoPart="110">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>MINI-Pumpe zur Kondensatförderung. Die Kondensatpumpe</span>
                              <br/>
                              <span>eignet sich für den Einbau in Zwischendecken, hinter</span>
                              <br/>
                              <span>Klimageräten oder im Kabelkanal. Im Artikel ist ein</span>
                              <br/>
                              <span>3-stufiger Schwimmerschalter (Hall-Effekt)</span>
                              <br/>
                              <span>"AUS/EIN/ALARM" enthalten. Der Stromanschluss erfolgt</span>
                              <br/>
                              <span>mittels 6-poliger Steckverbindung mit der Pumpe.</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Lieferumfang:</span>
                              <br/>
                              <span>1 x Pumpe</span>
                              <br/>
                              <span>1,5 m ansteckbares Netzkabel</span>
                              <br/>
                              <span>1 x Behälter</span>
                              <br/>
                              <span>1 x Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel</span>
                              <br/>
                              <span>1 x Offener Behälter</span>
                              <br/>
                              <span>1 x Antihebereffektventil</span>
                              <br/>
                              <span>1 x Schwimmer &amp; Filter</span>
                              <br/>
                              <span>1,5 m Saugschlauch 6 mm ID</span>
                              <br/>
                              <span>220 mm Einlassschlauch 16 mm ID</span>
                              <br/>
                              <span>150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID</span>
                              <br/>
                              <span>Befestigungssatz</span>
                              <br/>
                              <span>Installationshandbuch</span>
                              <br/>
                              <span>Technische Daten:</span>
                              <br/>
                              <span>Ansaughöhe:max. 2 m</span>
                              <br/>
                              <span>Förderhöhe:max. 15 m</span>
                              <br/>
                              <span>Fördermenge:max. 35 l/h @ 0m Förderhöhe</span>
                              <br/>
                              <span>Spannung:230 VAC</span>
                              <br/>
                              <span>Leistungsaufnahme:ca. 20 W</span>
                              <br/>
                              <span>Geräuschpegel in 1m: 35 dB(A)</span>
                              <br/>
                              <span>Abmessung LxBxH:122 x 66 x 44 mm (Pumpengehäuse)</span>
                              <br/>
                              <span>Abmessung LxBxH:70 x 40 x 32 mm (Schwimmergehäuse)</span>
                              <br/>
                              <span>ID Anschlussleitung: 6 mm</span>
                              <br/>
                              <br/>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kondensatpumpe</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2519" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <span>Einzelraumventilatoren</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="I33992" RNoPart="10">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Einbau im innenliegenden Pumi-Raum.</span>
                              <br/>
                              <span>Umbaubarer Kunststoff-Ausblasstutzen mit selbsttätiger</span>
                              <br/>
                              <span>Kunststoff-Rückschlagklappe, für Ausblasrichtung seitlich und hinten.</span>
                              <br/>
                              <span>Einbau innerhalb und außerhalb des Schachtes in Wand</span>
                              <br/>
                              <span>und Decke möglich.</span>
                              <br/>
                              <span>Geringe Bautiefe des Unterputzgehäuses und der</span>
                              <br/>
                              <span>Abdeckung.</span>
                              <br/>
                              <span>Am Gehäuse sind seitlich 6 Montagenuten als</span>
                              <br/>
                              <span>Montagehilfe angebracht.</span>
                              <br/>
                              <span>Elektrischer Anschluss seitlich oder hinten möglich.</span>
                              <br/>
                              <span>Für Ausblasrichtung nach oben, rechts, links oder</span>
                              <br/>
                              <span>hinten.</span>
                              <br/>
                              <span>Anschlussdurchmesser DN 75/80.</span>
                              <br/>
                              <span>Kunststoffteile normal entflammbar nach Klasse B 2,</span>
                              <br/>
                              <span>mit Putzschutzdeckel.</span>
                              <br/>
                              <span>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Im Gehäuse ist für den zusätzlichen</span>
                              <br/>
                              <span>WC-Anschlussstutzen unten eine Sollbruchstelle</span>
                              <br/>
                              <span>vorgesehen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Technische Daten</span>
                              <br/>
                              <span>Ausführung : Kunststoff-Ausblasstutzen umbaubar</span>
                              <br/>
                              <span>seitlich/hinten mit selbsttätiger</span>
                              <br/>
                              <span>Kunststoff-Rückschlagklappe, ohne Brandschutzgehäuse,</span>
                              <br/>
                              <span>Zweitraumanschluss rechts/links/unten möglich</span>
                              <br/>
                              <span>Luftrichtung : Entlüftung</span>
                              <br/>
                              <span>Einbauort : Wand / Decke</span>
                              <br/>
                              <span>Einbauart : Unterputz</span>
                              <br/>
                              <span>Material Gehäuse : Kunststoff</span>
                              <br/>
                              <span>Brandschutz : nein</span>
                              <br/>
                              <span>Ausblasrichtung : seitlich / hinten</span>
                              <br/>
                              <span>Anschlussdurchmesser : 75 mm / 80 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Breite : 250 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Höhe : 250 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Tiefe : 110 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und einschl. Befestigungsmaterial montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Einzelraumlüfter Unterputzgehäuse</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33993" RNoPart="20">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Merkmale:</span>
                              <br/>
                              <span>2-stufiger Ventilator zum Einbau in Unterputzgehäuse </span>
                              <br/>
                              <span>Fördervolumen 30 m3/h, 60 m3/h</span>
                              <br/>
                              <span>Einschaltverzögerung 60 s, Nachlaufzeit 15 min.</span>
                              <br/>
                              <span>Für Einzelraumentlüftung mit einem einzelnen</span>
                              <br/>
                              <span>Ventilator.</span>
                              <br/>
                              <span>Mit Ausblasadapter für Ausblas seitlich und hinten.</span>
                              <br/>
                              <span>Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des</span>
                              <br/>
                              <span>Ventilators im Gehäuse.</span>
                              <br/>
                              <span>Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug.</span>
                              <br/>
                              <span>Abdeckung um +- 5°  drehbar, dadurch Ausgleich bei</span>
                              <br/>
                              <span>schief eingesetztem Gehäuse möglich.</span>
                              <br/>
                              <span>Montagefreundliche Schnappbefestigung des Ventilators</span>
                              <br/>
                              <span>im Gehäuse.</span>
                              <br/>
                              <span>Die Geräte entsprechen der Schutzart IP X5</span>
                              <br/>
                              <span>und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701,</span>
                              <br/>
                              <span>auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe</span>
                              <br/>
                              <span>Planungshinweise.</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzklasse II.</span>
                              <br/>
                              <span>Die steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen des</span>
                              <br/>
                              <span>EC-Ventilators.</span>
                              <br/>
                              <span>Robuster energiesparender EC-Motor.</span>
                              <br/>
                              <span>Motor mit thermischem Überlastungsschutz.</span>
                              <br/>
                              <span>Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern.</span>
                              <br/>
                              <span>Technische Daten</span>
                              <br/>
                              <span>Fördervolumen : 20 m3/h / 30 m3/h / 40 m3/h / 60 m3/h /</span>
                              <br/>
                              <span>100 m3/h (Je nach Abdeckungsvariante Stufen variabel</span>
                              <br/>
                              <span>einstellbar. ER-A: Stufe 1 = 30 m3/h, Stufe 2 = 60</span>
                              <br/>
                              <span>m3/h. ER-AK/ER-AB: Stufe 1 und Stufe 2 =</span>
                              <br/>
                              <span>20/30/40/60/100 m3/h einstellbar. ER-AH: Stufe 1 =</span>
                              <br/>
                              <span>20/30/40 m3/h, Stufe 2 = 60/100 m3/h einstellbar.)</span>
                              <br/>
                              <span>Drehzahl : 500 1/min / 800 1/min / 1.050 1/min / 1.250</span>
                              <br/>
                              <span>1/min / 1.800 1/min</span>
                              <br/>
                              <span>Luftrichtung : Entlüftung</span>
                              <br/>
                              <span>Drehzahlsteuerbar : -</span>
                              <br/>
                              <span>Spannungsart : Wechselstrom</span>
                              <br/>
                              <span>Bemessungsspannung : 230 V</span>
                              <br/>
                              <span>Netzfrequenz : 50 Hz</span>
                              <br/>
                              <span>Leistungsaufnahme : 2 W / 2,5 W / 3 W / 5 W / 17 W</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzart : IP X5</span>
                              <br/>
                              <span>Netzzuleitung : 4 / 1,5 mm2</span>
                              <br/>
                              <span>Einbauort : Wand / Decke</span>
                              <br/>
                              <span>Einbauart : Unterputz</span>
                              <br/>
                              <span>Systemart : dezentral</span>
                              <br/>
                              <span>Material Gehäuse : Kunststoff</span>
                              <br/>
                              <span>Farbe : schwarz</span>
                              <br/>
                              <span>Gewicht : 0,72 kg</span>
                              <br/>
                              <span>Filterklasse : G2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Ausblasrichtung : seitlich / hinten</span>
                              <br/>
                              <span>Breite : 250 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Höhe : 250 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Tiefe : 150 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Fördermitteltemperatur bei IMax : 40  C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Schalldruckpegel : 15 dB(A) / 16 dB(A) / 23 dB(A) / 35</span>
                              <br/>
                              <span>dB(A) / 48 dB(A) (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer</span>
                              <br/>
                              <span>äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m2)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Der Ventilator ist inkl. sämtlichen Dicht- u. Befestigungsmaterials sowie eines Ersatzfilters zu liefern, zu montieren, elektrisch anzuschließen und in Betrieb nehmen. Der geplante Luftvolumenstrom von 20 bis 60m³/h ist einzustellen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Ventilatoreinsatz EC Ventilator 60cbm/h</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33994" RNoPart="30">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Komfort-Ausführung mit intelligentem Zeitmodul:</span>
                              <br/>
                              <span>Abdeckung mit intelligentem Zeit-Modul und</span>
                              <br/>
                              <span>LED-Filterwechselanzeige.</span>
                              <br/>
                              <span>Nicht drehzahlsteuerbar.</span>
                              <br/>
                              <span>Weitere Fördervolumen 20 m3/h, 40 m3/h, 100 m3/h</span>
                              <br/>
                              <span>einstellbar.</span>
                              <br/>
                              <span>Kapazitive Bedienebene.</span>
                              <br/>
                              <span>Elektrische Steckverbindung für schnelle Verbindung der</span>
                              <br/>
                              <span>Abdeckung mit dem Ventilator.</span>
                              <br/>
                              <span>Ein/Aus der Volllaststufe über Lichtschalter oder</span>
                              <br/>
                              <span>separaten Schalter.</span>
                              <br/>
                              <span>Umschaltung auf Volllaststufe (60 m3/h) mit</span>
                              <br/>
                              <span>einstellbarer Einschaltverzögerung (0/30/60*/90/120</span>
                              <br/>
                              <span>sek).</span>
                              <br/>
                              <span>Einstellbare Nachlaufzeit der Volllaststufe</span>
                              <br/>
                              <span>(0/3/6/15*/24/30 min).</span>
                              <br/>
                              <span>Einstellbare Intervallsteuerung zur Durchlüftung</span>
                              <br/>
                              <span>unregelmäßig genutzter Räume.</span>
                              <br/>
                              <span>Zeitintervall einstellbar (0*/1/2/4/6/12 h).</span>
                              <br/>
                              <span>Betriebsdauer je Intervall ca. 10 min.</span>
                              <br/>
                              <span>Bei manueller Bedienung (z. B. per Lichtschalter) gilt</span>
                              <br/>
                              <span>die eingestellte Einschaltverzögerung sowie</span>
                              <br/>
                              <span>Nachlaufzeit.</span>
                              <br/>
                              <span>Intervallsteuerung abschaltbar.</span>
                              <br/>
                              <span>Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter</span>
                              <br/>
                              <span>kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden</span>
                              <br/>
                              <span>(siehe Schaltbilder im Internet).</span>
                              <br/>
                              <span>*Werkseinstellung</span>
                              <br/>
                              <span>Merkmale:</span>
                              <br/>
                              <span>Zeitgemäßes Design.</span>
                              <br/>
                              <span>Für Dauerbetrieb geeignet.</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad.</span>
                              <br/>
                              <span>Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.</span>
                              <br/>
                              <span>Für Einraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator.</span>
                              <br/>
                              <span>Mit Filterwechselanzeige.</span>
                              <br/>
                              <span>Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug.</span>
                              <br/>
                              <span>Abdeckung um +- 5  drehbar, dadurch Ausgleich bei</span>
                              <br/>
                              <span>schief eingesetztem Gehäuse möglich.</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzklasse II.</span>
                              <br/>
                              <span>Energiesparender EC- Motor.</span>
                              <br/>
                              <span>Motor mit thermischem Überlastungsschutz.</span>
                              <br/>
                              <span>Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern.</span>
                              <br/>
                              <span>Technische Daten</span>
                              <br/>
                              <span>Ausführung : Komfort mit intelligentem Zeitmodul</span>
                              <br/>
                              <span>Fördervolumen : 20 m3/h / 30 m3/h / 40 m3/h / 60 m3/h /</span>
                              <br/>
                              <span>100 m3/h (gemäß Werkseinstellung Stufe 1: 30 m3/h und</span>
                              <br/>
                              <span>Stufe 2: 60 m3/h)</span>
                              <br/>
                              <span>Drehzahl : 500 1/min / 800 1/min / 1.050 1/min / 1.250</span>
                              <br/>
                              <span>1/min / 1.800 1/min</span>
                              <br/>
                              <span>Luftrichtung : Entlüftung</span>
                              <br/>
                              <span>Spannungsart : Wechselstrom</span>
                              <br/>
                              <span>Bemessungsspannung : 230 V</span>
                              <br/>
                              <span>Netzfrequenz : 50 Hz</span>
                              <br/>
                              <span>Leistungsaufnahme : 2 W / 2,5 W / 3 W / 5 W / 17 W</span>
                              <br/>
                              <span>Schutzart : IP X5</span>
                              <br/>
                              <span>Netzzuleitung : 4 / 1,5 mm2</span>
                              <br/>
                              <span>Einbauort : Wand / Decke</span>
                              <br/>
                              <span>Systemart : dezentral</span>
                              <br/>
                              <span>Material Gehäuse : Kunststoff</span>
                              <br/>
                              <span>Farbe : verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016</span>
                              <br/>
                              <span>Gewicht : 0,6 kg</span>
                              <br/>
                              <span>Filterklasse : G2</span>
                              <br/>
                              <span>Breite : 281 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Höhe : 281 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Tiefe : 33 mm</span>
                              <br/>
                              <span>Fördermitteltemperatur bei IMax : 40  C</span>
                              <br/>
                              <span>Schalldruckpegel : 15 dB(A) / 16 dB(A) / 23 dB(A) / 35</span>
                              <br/>
                              <span>dB(A) / 48 dB(A) (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer</span>
                              <br/>
                              <span>äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m2)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abdeckung für vorgenannten Ventilator ohne Feuchtesensor</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33995" RNoPart="40">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Montage-Set für Unterputzgehäuse bestehend aus</span>
                              <br/>
                              <span>Hammerkopfschraube mit Mutter und 90 Winkel.</span>
                              <br/>
                              <span>Technische Daten</span>
                              <br/>
                              <span>Material: Stahl, verzinkt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Montage-Set für ER Ventilator UP Gehäuse</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2520" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <span>Luftleitungen und Zubehör</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R4669">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Für die Montage der Lüftungsleitungen und ihrer Komponenten ist der Einsatz von Arbeitsbühnen bis 2,2m über Geschossfussboden erforderlich. Solche Gerüste sind einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33230" RNoPart="10">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Luftleitung, rechteckig, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Materialstärke mind. 0,6mm. Druckstufe Kanal +1000Pa bis -630Pa. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>In gefalzter Ausführung mit verzinkten Winkelstahl-Flanschenverbindungen bzw. in SB-Verbindungen einschließlich aller Halterungen und Befestigungen in verzinkter Ausführung, mit Einlage gegen Schallübertragungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einschließlich sämtlicher Befestigungs- und Dichtungsmaterialien liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Luftltg. rechteckig Stahl verz. Kanten-L bis 500mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33234" RNoPart="20">
                    <Qty>110.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Formstück für Luftleitung, rechteckig, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Materialstärke mind. 0,6mm. Druckstufe Kanal +1000Pa bis -630Pa. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>In gefalzter Ausführung mit verzinkten Winkelstahl-Flanschenverbindungen bzw. in SB-Verbindungen einschließlich aller Halterungen und Befestigungen in verzinkter Ausführung, mit Einlage gegen Schallübertragungen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Formstück rechteckig Stahl verz. Kanten-L bis 500mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34004" RNoPart="30">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2014-04</VersDate>
                          <WCtg>075</WCtg>
                          <Group>4647</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12862</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>75</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1644</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>16</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>845</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12861</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12860</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10507</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10197</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>39</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1263</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>12</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12856</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12857</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6243</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10554</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>104</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>229</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>232</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8355</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, DN 100, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wickelfalzrohr Stahl verz DN100 -750-2000Pa</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33240" RNoPart="40">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>sonst wie vor beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wickelfalzrohr Stahl verz. DN125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33241" RNoPart="50">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>sonst wie vor beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wickelfalzrohr Stahl verz. DN160</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33242" RNoPart="60">
                    <Qty>220.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>sonst wie vor beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wickelfalzrohr Stahl verz. DN200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33244" RNoPart="70">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>sonst wie vor beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wickelfalzrohr Stahl verz. DN250</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34015" RNoPart="80">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>sonst wie vor beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wickelfalzrohr Stahl verz. DN280</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33245" RNoPart="90">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2009-10</VersDate>
                          <WCtg>075</WCtg>
                          <Group>3624</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12862</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12861</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7426</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>25</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12860</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6407</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>28</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12852</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6404</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>98</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10197</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>23</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1263</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>12</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12856</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6243</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10554</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>107</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>229</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>133</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Abzweigreduzierstück, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, 90 Grad, konisch, aus verzinktem Stahl, größter DN 125, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abzweigreduzierstück 90Grad konisch Stahl verz DN125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33246" RNoPart="100">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor, jedoch DN160</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abzweigreduzierstück 90Grad konisch Stahl verz. DN160</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33247" RNoPart="110">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor, jedoch DN200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abzweigreduzierstück 90Grad konisch Stahl verz. DN200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33248" RNoPart="120">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor, jedoch DN250</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abzweigreduzierstück 90Grad konisch Stahl verz. DN250</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34016" RNoPart="130">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor, jedoch DN280</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abzweigreduzierstück 90Grad konisch Stahl verz. DN280</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33249" RNoPart="140">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Abzweigstück Stahl verz. DN100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abzweigstück Stahl verz. DN100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33250" RNoPart="150">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Abzweigstück Stahl verz. DN125</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abzweigstück Stahl verz. DN125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33251" RNoPart="160">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Abzweigstück Stahl verz DN160</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abzweigstück Stahl verz DN160</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33252" RNoPart="170">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Abzweigstück Stahl verz DN200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Abzweigstück Stahl verz DN200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33254" RNoPart="180">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Bogen Stahl verz. DN10</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Stahl verz. DN100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33255" RNoPart="190">
                    <Qty>45.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Bogen Stahl verz. DN125</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Stahl verz. DN125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33256" RNoPart="200">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Bogen Stahl verz. DN160</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Stahl verz. DN160</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33257" RNoPart="210">
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Bogen Stahl verz. DN200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Stahl verz. DN200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33259" RNoPart="220">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Bogen Stahl verz. DN250</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bogen Stahl verz. DN250</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33260" RNoPart="230">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Übergangsstück konisch Stahl verz DN125</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Übergangsstück konisch Stahl verz DN125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33261" RNoPart="240">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Übergangsstück konisch Stahl verz DN160</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Übergangsstück konisch Stahl verz DN160</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33262" RNoPart="250">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>21.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Übergangsstück konisch Stahl verz DN200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Übergangsstück konisch Stahl verz DN200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33264" RNoPart="260">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Übergangsstück konisch Stahl verz DN250</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Übergangsstück konisch Stahl verz DN250</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34017" RNoPart="270">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Übergangsstück konisch Stahl verz DN280</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Übergangsstück konisch Stahl verz DN280</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33265" RNoPart="280">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Muffe Wickelfalz DN 100 vz.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe Wickelfalz DN 100 vz.</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33266" RNoPart="290">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Muffe Wickelfalz DN 125 vz.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe Wickelfalz DN 125 vz.</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33267" RNoPart="300">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Muffe Wickelfalz DN 160 vz.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe Wickelfalz DN 160 vz.</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33268" RNoPart="310">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Muffe Wickelfalz DN 200 vz.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe Wickelfalz DN 200 vz.</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33270" RNoPart="320">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align: left;">
                              <span>Muffe Wickelfalz DN 250 vz.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Muffe Wickelfalz DN 250 vz.</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33271" RNoPart="330">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bundkragen, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 100, zum Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5m, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, incl. Herstellung des Kanalausschnitts</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bundkragen 90Grad Stahl verz. DN100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33272" RNoPart="340">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor beschrieben, jedoch DN125</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bundkragen 90Grad Stahl verz. DN125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33273" RNoPart="350">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor beschrieben, jedoch DN160</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bundkragen 90Grad Stahl verz. DN160</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33274" RNoPart="360">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor beschrieben, jedoch DN200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bundkragen 90 Grad Stahl verz. DN 200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34018" RNoPart="370">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor beschrieben, jedoch DN280</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bundkragen 90 Grad Stahl verz. DN 280</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33275" RNoPart="380">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung C DIN EN 13180, DN 100, Verbindung mit Einsteckende, mit Lippendichtung, mit Dichtungsband und Schelle, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einschließlich sämtlicher Übergangs-, Befestigungs- und Dichtungsmaterialien liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Luftltg. rund flexibel Alu DN100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33276" RNoPart="390">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor beschrieben, jedoch DN125</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Luftltg. rund flexibel Alu DN125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33277" RNoPart="400">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor beschrieben, jedoch DN150</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Luftltg. rund flexibel Alu DN160</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33278" RNoPart="410">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor beschrieben, jedoch DN150</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Luftltg. rund flexibel Alu DN200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33280" RNoPart="420">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Reinigungsdeckel, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, aus verzinktem Stahl, DN 100, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33281" RNoPart="430">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor, jedoch DN125</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33282" RNoPart="440">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor, jedoch DN160</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN160</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33283" RNoPart="450">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor, jedoch DN200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33285" RNoPart="460">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Enddeckel verz. DN 160</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Enddeckel verz. DN 160</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34006" RNoPart="470">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Enddeckel verz. DN 200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Enddeckel verz. DN 200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33286" RNoPart="480">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY1</CtlgID>
                      <CtlgCode>075</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>431</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>075</WCtg>
                          <Group>3611</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12862</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>24</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9865</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5645</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>393</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>18</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19364</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10378</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>31</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12861</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>32</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und Dichtung, </span>
                            <span>oval, </span>
                            <span>aus verzinktem Stahl, </span>
                            <span>Maße 200/100 mm, </span>
                            <span>für Einbau in rechteckige Luftleitung, </span>
                            <span>mit Kantenschutz, </span>
                            <span>mit Schraubverschluss und Rändelmutter, </span>
                            <span>Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Inspektionsöffnung oval Stahl verz 200/100mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34007" RNoPart="490">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY1</CtlgID>
                      <CtlgCode>075</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>431</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>075</WCtg>
                          <Group>3611</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12862</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>24</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9865</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5645</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>393</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>18</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19364</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10378</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>31</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12861</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>32</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span>Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und Dichtung, </span>
                            <span>oval, </span>
                            <span>aus verzinktem Stahl, </span>
                            <span>Maße 200/100 mm, </span>
                            <span>für Einbau in runde Luftleitung, </span>
                            <span>mit Kantenschutz, </span>
                            <span>mit Schraubverschluss und Rändelmutter, </span>
                            <span>Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.</span>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Inspektionsöffnung oval Stahl verz 200/100mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33287" RNoPart="500">
                    <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Das neue Kanalnetz ist einer Druckprobe zu unterziehen, so dass die Luftdichtigkeitsanforderungen nach Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237 eingehalten worden sind. Über die Druckprüfung ist ein Protokoll zu führen und den Revisionsunterlagen beizufügen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Diese Position umfasst das einmalige Prüfen des kompletten Kanalnetzes in mehreren Teilabschnitten einschl. dem prov. Verschliessen der Luftaustritte u.ä. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sollte die Prüfung zum Ergebnis kommen, dass die Anforderungen an die Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237 nicht erreicht werden, so ist nach einer eventuellen Nacharbeit eine weitere Druckprobe zu Lasten des AN durchzuführen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Luftdichtigkeitsprüfung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37106" RNoPart="510">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ringspalten bis 5cm von Rohrdurchführung bis 260mm mit Stopfwolle verschließen</span>
                            </p>
                            <ul>
                              <li>
                                <span>Ringspalte zwischen Rohrleitungen fachgerecht mit nicht brennbarer Mineralwolle, Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1) ausstopfen.</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Stopfwolle dicht und hohlraumfrei einbringen, sodass eine vollständige Füllung des Spaltes gewährleistet ist.</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Oberfläche bündig abschließen, keine hervorstehenden Fasern.</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Ringspalte gemäß den Anforderungen an Schallschutz ausführen.</span>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Verschließen von Ringspalten bis 5cm mit Stopfwolle</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37107" RNoPart="520">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Ringspalten bis 10cm von Rohrdurchführung bis 260mm mit Stopfwolle verschließen</span>
                            </p>
                            <ul>
                              <li>
                                <span>Ringspalte zwischen Rohrleitungen fachgerecht mit nicht brennbarer Mineralwolle, Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1) ausstopfen.</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Stopfwolle dicht und hohlraumfrei einbringen, sodass eine vollständige Füllung des Spaltes gewährleistet ist.</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Oberfläche bündig abschließen, keine hervorstehenden Fasern.</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Ringspalte gemäß den Anforderungen an Schallschutz ausführen.</span>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Verschließen von Ringspalten bis 10cm mit Stopfwolle</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2521" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <span>Dämmung</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="I33288" RNoPart="10">
                    <Qty>110.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Baustoffklasse: schwerentflammbar B-s2,d0, Kältedämmung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge bis 500 mm, in Zentrale, in Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen und Bauteile, Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 4,3 m, Dämmung auf Basis synthetischen Kautschuks mit geschlossenzelliger Materialstruktur, Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN EN 13501-1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 3000 DIN EN 13469 und DIN EN 12086.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnungsgrundlage ist die eingebaute Kanalfläche. Form- und Verbindungsstücke sind mit in die Pos. einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kältedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm flexibler Elastomerschaum D 19 mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34008" RNoPart="20">
                    <Qty>115.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Baustoffklasse: schwerentflammbar B-s2,d0, Kältedämmung DIN 4140, an Luftleitung, rund, von DN 200 bis DN 200, in Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen und Bauteile, Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 4,3 m, Dämmung auf Basis synthetischen Kautschuks mit geschlossenzelliger Materialstruktur, Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN EN 13501-1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 3000 DIN EN 13469 und DIN EN 12086.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnungsgrundlage ist die eingebaute Kanalfläche. Form- und Verbindungsstücke sind mit in die Pos. einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kältedämmung Luftltg bis DN 200 flexibler Elastomerschaum D 19 mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34019" RNoPart="30">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Baustoffklasse: schwerentflammbar B-s2,d0, Kältedämmung DIN 4140, an Luftleitung, rund, von DN 200 bis DN 280, in Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen und Bauteile, Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 4,3 m, Dämmung auf Basis synthetischen Kautschuks mit geschlossenzelliger Materialstruktur, Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN EN 13501-1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 3000 DIN EN 13469 und DIN EN 12086.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnungsgrundlage ist die eingebaute Kanalfläche. Form- und Verbindungsstücke sind mit in die Pos. einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kältedämmung Luftltg bis DN 280 flexibler Elastomerschaum D 19 mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2522" RNoPart="6">
              <LblTx>
                <span>Brandschutzklappen und Volumenstromregler</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R4670">
                    <Description>
                      <OutlineText>
                        <OutlTxt>
                          <TextOutlTxt>
                            <span>Konstant-Volumenstromregler</span>
                          </TextOutlTxt>
                        </OutlTxt>
                      </OutlineText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33292" RNoPart="10">
                    <Qty>9.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Volumenstromregler, mit Schalldämmung und Mantel aus</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>verzinktem Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Volumenströme, rund, für horizontalen Einbau, DN 100,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Wartungsöffnung, mit Steckverbinder, mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Kaltschrumpfband, Klappenwellen wartungsfrei gelagert,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Stellungsanzeiger, Luftdichtheitsklasse C.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Vol.stromregler DN100 Gehäuse Stahl verz</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33293" RNoPart="20">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Volumenstromregler, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rund, für horizontalen Einbau, DN 125, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und Wartungsöffnung, mit Steckverbinder, mit Kaltschrumpfband, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger, Luftdichtheitsklasse C.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Vol.stromregler DN125 Gehäuse Stahl verz</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33294" RNoPart="30">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Volumenstromregler, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rund, für horizontalen Einbau, DN 160, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und Wartungsöffnung, mit Steckverbinder, mit Kaltschrumpfband, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger, Luftdichtheitsklasse C.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Vol.stromregler DN160 Gehäuse Stahl verz</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33295" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Volumenstromregler, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rund, für horizontalen Einbau, DN 200, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und Wartungsöffnung, mit Steckverbinder, mit Kaltschrumpfband, Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger, Luftdichtheitsklasse C.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Vol.stromregler DN200 Gehäuse Stahl verz</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4671">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Variabler runder Volumenstromregler für kleine</span>
                              <br/>
                              <span>Volumenströme, für Zu- oder Abluft. Die Messung erfolgt</span>
                              <br/>
                              <span>über Messpunkte an der Regelklappe. Dadurch weist der</span>
                              <br/>
                              <span>Regler einen geringeren Druckverlust und eine geringere</span>
                              <br/>
                              <span>Geräuschentwicklung auf. Jeder Regler ist nach dem</span>
                              <br/>
                              <span>elektrischen Anschluss sofort einsatzbereit. Die</span>
                              <br/>
                              <span>Regelkomponenten sind werkseitig montiert, verschlaucht</span>
                              <br/>
                              <span>und verdrahtet. Die Stutzen sind beidseitig mit</span>
                              <br/>
                              <span>Lippendichtungen versehen und für Luftleitungen nach EN</span>
                              <br/>
                              <span>1506 oder EN 13180 geeignet. Die Stellung der Klappe</span>
                              <br/>
                              <span>kann an der Achse abgelesen werden. Leckluftrate bei</span>
                              <br/>
                              <span>geschlossener Klappe nach EN 1751, Klasse 4.</span>
                              <br/>
                              <span>Gehäuseleckluftrate nach EN 1751, Klasse C.</span>
                              <br/>
                              <span>HIGHLIGHTS</span>
                              <br/>
                              <span>Optimiert für niedrige Luftgeschwindigkeiten von 0,2-6</span>
                              <br/>
                              <span>m/s</span>
                              <br/>
                              <span>Kein An-/ Abströmstrecke erforderlich, kann direkt</span>
                              <br/>
                              <span>vor/nach T-Stücken/Bögen montiert werden</span>
                              <br/>
                              <span>Kann lageunabhängig montiert werden</span>
                              <br/>
                              <span>Regler auch mit BUS-Fähigkeit erhältlich</span>
                              <br/>
                              <span>Dichtheitsklasse 4C nach EN 1751</span>
                              <br/>
                              <span>Einsetzbar bei delta p von 2-600 Pa</span>
                              <br/>
                              <span>Auch gedämmt lieferbar</span>
                              <br/>
                              <span>MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN</span>
                              <br/>
                              <span>Gehäuse und Klappe aus verzinktem Stahlblech.</span>
                              <br/>
                              <span>Klappendichtung aus TPE-Kunststoff. Gleitlager aus</span>
                              <br/>
                              <span>Kunststoff. Wahlweise mit Dämmung unter Ummantelung aus</span>
                              <br/>
                              <span>verzinktem Stahlblech. Anschlussstutzen mit</span>
                              <br/>
                              <span>Lippendichtung in Einlegewulst</span>
                              <br/>
                              <span>TECHNISCHE DATEN</span>
                              <br/>
                              <span>Regelbereich von 6-170 m³/h (Ø 100) bis 90-2713 m³/h (Ø</span>
                              <br/>
                              <span>400)</span>
                              <br/>
                              <span>Minimale Druckdifferenz: 2 Pa</span>
                              <br/>
                              <span>Maximal zulässige Druckdifferenz: 600 Pa</span>
                              <br/>
                              <span>Gehäuseleckluftrate nach EN 1751: Klasse C</span>
                              <br/>
                              <span>Leckluftrate bei geschlossener Klappe nach EN 1751:</span>
                              <br/>
                              <span>Klasse 4 Regler</span>
                              <br/>
                              <span>Versorgungsspannung: 24 VAC/DC</span>
                              <br/>
                              <span>Ansteuerung: 0-10 VDC oder 2-10 VDC oder Belimo MP-BUS,</span>
                              <br/>
                              <span>optional MOD-BUS</span>
                              <br/>
                              <span>Anschluss: Anschlussleitung mit 4 oder 6 Adern</span>
                              <br/>
                              <span>- Dämmung: Nicht gedämmt</span>
                              <br/>
                              <span>- Regelelement: Analoge Kommunikation 0... 10 V</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Technische Daten::</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Nenndaten</span>
                              <br/>
                              <span>Angaben zur Kommunikation: 1xAI, 1xAO</span>
                              <br/>
                              <span>Kanalanschlussart: Rund</span>
                              <br/>
                              <span>Nennspannung: 24 V</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Variabler Volumenstromregler</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33299" RNoPart="50">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Volumenstromregler, wie vor beschrieben, jedoch:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Volumenstrombereich von 14 m³/h</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>bis 434 m³/h</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Maximaler Schallleistungspegel</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Strömungsgeräusch 56 dB(A) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abstrahlgeräusch 38 dB(A) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>bei 100 Pa Vordruck</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Volumenstromregler incl. Lippendichtung entsprechend den Anforderungen einstellen, Luftmengen und Vordruck prüfen, protokollieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Volumenstromregler Gehäuse Stahl DN160</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33302" RNoPart="60">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrschalldämpfer für lufttechnische Anlagen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mit 50 mm dicker Schallschluckpackung. Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 15727, mind. Klasse C. Mit Lippendichtung. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Technische Daten: </span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Ausführung:</span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>     50 mm Schallschluckpackung</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Baulänge:</span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span> 1000mm </span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Dämpfung: </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>250 Hz 21 dB </span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <p>
                              <span>Material Aluminium</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohrschalldämpfer DN100/50/1000</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33303" RNoPart="70">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrschalldämpfer für lufttechnische Anlagen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mit 50 mm dicker Schallschluckpackung. Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 15727, mind. Klasse C. Mit Lippendichtung. </span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Ausführung:</span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>     50 mm Schallschluckpackung</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Baulänge:</span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span> 1000mm </span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Dämpfung: </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>250 Hz 16 dB </span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <p>
                              <span>Material Aluminium</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohrschalldämpfer DN125/50/1000</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33304" RNoPart="80">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrschalldämpfer für lufttechnische Anlagen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mit 50 mm dicker Schallschluckpackung. Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 15727, mind. Klasse C. Mit Lippendichtung. </span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Ausführung:</span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>50mm Schallschluckpackung </span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Baulänge: </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>1000mm</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <p>
                              <span>Material Aluminium </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Druckdifferenz bis 10 Pa, </span>
                              <br/>
                              <span>Luftvolumenstrom in m3/h '465'</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mindestdämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '</span>
                              <br/>
                              <span>4/5/12/26/47/34/20/16'</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohrschalldämpfer DN160/50/1000</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33305" RNoPart="90">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Rohrschalldämpfer für lufttechnische Anlagen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mit 50 mm dicker Schallschluckpackung. Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 15727, mind. Klasse C. Mit Lippendichtung. </span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Ausführung:</span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>50mm Schallschluckpackung </span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Baulänge: </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>1000mm</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <p>
                              <span>Material Aluminium </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Druckdifferenz bis 10 Pa, </span>
                              <br/>
                              <span>Luftvolumenstrom in m3/h '750'</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Mindestdämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen 63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '</span>
                              <br/>
                              <span>3/5/11/25/45/26/16/13'</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rohrschalldämpfer DN200/50/1000</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33900" RNoPart="100">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Flexibler Rohrschalldämpfer mit genormten</span>
                              <br/>
                              <span>Standardanschlüssen, Länge 100 cm.</span>
                              <br/>
                              <span>Das Innenrohr besteht aus einem geschlossenen non-woven</span>
                              <br/>
                              <span>Innenschlauch (abwaschbar) mit einer 50 mm starken</span>
                              <br/>
                              <span>schalldämmenden und thermisch wirksamen Isolierschicht</span>
                              <br/>
                              <span>aus Glaswolle.</span>
                              <br/>
                              <span>Die Außenhülle ist ein glasfaserverstärktes, reißfestes</span>
                              <br/>
                              <span>Aluminiumlaminat.</span>
                              <br/>
                              <span>Wenn hohe Anforderungen an das Geräuschniveau bestehen,</span>
                              <br/>
                              <span>können auch zwei Schalldämpfer hintereinander eingebaut</span>
                              <br/>
                              <span>werden.</span>
                              <br/>
                              <span>Um eine wirkungsvolle Geräuschdämpfung zu</span>
                              <br/>
                              <span>gewährleisten, sollte der Schalldämpfer direkt vor oder</span>
                              <br/>
                              <span>nach dem Ventilator oder einem Bogen eingebaut werden.</span>
                              <br/>
                              <span>Stutzen: 1x Muffe 1 x Nippel zur einfachen</span>
                              <br/>
                              <span>Steckverbindungsmontage.</span>
                              <br/>
                              <span>Außenmantel ist gemäß EN13501-1 Bs1 schwerentflammbar.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>DN 160</span>
                              <br/>
                              <br/>
                              <span>Dämpfung:</span>
                              <br/>
                              <span>63 Hz = 16,5 dB</span>
                              <br/>
                              <span>125 Hz = 24,1 dB</span>
                              <br/>
                              <span>250 Hz = 30,6 dB</span>
                              <br/>
                              <span>500 Hz = 27,5 dB</span>
                              <br/>
                              <span>1000 Hz = 29,6 dB</span>
                              <br/>
                              <span>2000 Hz = 41,7 dB</span>
                              <br/>
                              <span>4000 Hz = 28,7 dB</span>
                              <br/>
                              <span>8000 Hz = 18,1 dB</span>
                              <br/>
                              <span>Total = 32 dB</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schalldämpfer flexibel DN 160</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34003" RNoPart="110">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>Stk</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Flexibler Rohrschalldämpfer mit genormten</span>
                              <br/>
                              <span>Standardanschlüssen, Länge 100 cm.</span>
                              <br/>
                              <span>Das Innenrohr besteht aus einem geschlossenen non-woven</span>
                              <br/>
                              <span>Innenschlauch (abwaschbar) mit einer 50 mm starken</span>
                              <br/>
                              <span>schalldämmenden und thermisch wirksamen Isolierschicht</span>
                              <br/>
                              <span>aus Glaswolle.</span>
                              <br/>
                              <span>Die Außenhülle ist ein glasfaserverstärktes, reißfestes</span>
                              <br/>
                              <span>Aluminiumlaminat.</span>
                              <br/>
                              <span>Wenn hohe Anforderungen an das Geräuschniveau bestehen,</span>
                              <br/>
                              <span>können auch zwei Schalldämpfer hintereinander eingebaut</span>
                              <br/>
                              <span>werden.</span>
                              <br/>
                              <span>Um eine wirkungsvolle Geräuschdämpfung zu</span>
                              <br/>
                              <span>gewährleisten, sollte der Schalldämpfer direkt vor oder</span>
                              <br/>
                              <span>nach dem Ventilator oder einem Bogen eingebaut werden.</span>
                              <br/>
                              <span>Stutzen: 1x Muffe 1 x Nippel zur einfachen</span>
                              <br/>
                              <span>Steckverbindungsmontage.</span>
                              <br/>
                              <span>Außenmantel ist gemäß EN13501-1 Bs1 schwerentflammbar.</span>
                              <br/>
                              <span>DN 200</span>
                            </p>
                            <p>
                              <br/>
                              <span>Dämpfung:</span>
                              <br/>
                              <span>63 Hz = 6,5 dB</span>
                              <br/>
                              <span>125 Hz = 6,3 dB</span>
                              <br/>
                              <span>250 Hz = 21,1 dB</span>
                              <br/>
                              <span>500 Hz = 27,1 dB</span>
                              <br/>
                              <span>1000 Hz = 30,5 dB</span>
                              <br/>
                              <span>2000 Hz = 35,8 dB</span>
                              <br/>
                              <span>4000 Hz = 19,4 dB</span>
                              <br/>
                              <span>8000 Hz = 12,3 dB</span>
                              <br/>
                              <span>Total = 29 dB</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Schalldämpfer flexibel DN 200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4672">
                    <Description>
                      <OutlineText>
                        <OutlTxt>
                          <TextOutlTxt>
                            <span>Passiver Brandschutz</span>
                          </TextOutlTxt>
                        </OutlTxt>
                      </OutlineText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33309" RNoPart="120">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Brandschutzklappe DIN EN 15650, Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht S, Gehäuse aus verzinktem Stahl, rund, DN 200, Länge 320 mm, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751, Einbau in massive Decke/Wänden , Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung, Auslösetemperatur 70 Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 24 V AC/DC, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Der Luftstrom in der Brandschutzklappe muss frei von Gestängen und Umlenkbauteilen für die Funktion der Klappe sein. </span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Luftvolumenstrom: </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span> </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>600m³/h </span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>max. Druckverlust: </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span> </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>10 Pa</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Brandschutzklappe EI90 DN200 elektr Antrieb</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34011" RNoPart="130">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis für Anbaurahmen für BSK DN200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33310" RNoPart="140">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Brandschutzklappe DIN EN 15650, Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht S, Gehäuse aus verzinktem Stahl, rund, DN 250, Länge 320 mm, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751, Einbau in massive Decke/Wänden, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung, Auslösetemperatur 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 24 V AC/DC, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Der Luftstrom in der Brandschutzklappe muss frei von Gestängen und Umlenkbauteilen für die Funktion der Klappe sein.  </span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Luftvolumenstrom: </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;"/>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>900m³/h </span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>max. Druckverlust: </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;"/>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>7 Pa</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Brandschutzklappe EI90 DN250 elektr Antrieb</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34012" RNoPart="150">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN250</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis für Anbaurahmen für BSK DN250</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34013" RNoPart="160">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Brandschutzklappe DIN EN 15650, Klassifizierung EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht oder senkrecht, rauchdicht S, Gehäuse aus verzinktem Stahl, rund, DN 280, Länge 320 mm, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751, Einbau in massive Decke/Wänden, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung, Auslösetemperatur 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 24 V AC/DC, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Der Luftstrom in der Brandschutzklappe muss frei von Gestängen und Umlenkbauteilen für die Funktion der Klappe sein. </span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Luftvolumenstrom: </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span> </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>1100m³/h </span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>max. Druckverlust: </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span> </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>6 Pa</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Brandschutzklappe EI90 DN280 elektr Antrieb</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34014" RNoPart="170">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch DN200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis für Anbaurahmen für BSK DN200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33313" RNoPart="180">
                    <Qty>0.200</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Die eingebauten Brandschutzklappen sind fachgerecht mit einem Mörtel und/oder Brandschutzpaste gegenüber dem Mauerwerk bzw. der Decke zu vergießen/verschließen. Es ist eine fachgerechte R90-L90 Qualität herzustellen. Die Spaltbreite beträgt 1 bis 5cm. Die Wand- und Deckenstärke beträgt 300mm. Material Stahlbeton und Mauerwerk. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abrechnung erfolgt nach eingebrachtem Volumen, bzw. verbrauchten Gebinden/Sackware</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Spalt Verpressen von Brandwänden und -decken</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33315" RNoPart="190">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2008-10</VersDate>
                          <WCtg>042</WCtg>
                          <Group>1398</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6568</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>163</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8361</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8358</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6643</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8362</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8363</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2169</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>110</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8355</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung zweizeilig, gedruckt, Höhe 52 mm, Breite 100 mm, Befestigung mit Schrauben, Befestigungsuntergrund Mauerwerk.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 52mm B 100mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33316" RNoPart="200">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung zweizeilig, gedruckt, Höhe 52 mm, Breite 100 mm, selbstklebend</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bezeichnungsschild H 52mm B 100mm selbstklebend</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2523" RNoPart="7">
              <LblTx>
                <span>Luftauslässe, Gitter und Zubehör</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="I33317" RNoPart="10">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Frontteile aus Stahlblech, weiß einbrennlackiert, Gewindenippel und Mutter aus verzinktem Stahl, Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech nach DIN 17162</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschließlich sämtlicher Übergangs-, Befestigungs- und Dichtungsmaterialien liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zu- und Abluftventil DN 100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33318" RNoPart="20">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor beschrieben, jedoch DN125</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschließlich sämtlicher Übergangs-, Befestigungs- und Dichtungsmaterialien liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zu- und Abluftventil DN 125</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33319" RNoPart="30">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor beschrieben, jedoch DN160</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschließlich sämtlicher Übergangs-, Befestigungs- und Dichtungsmaterialien liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zu- und Abluftventil DN 160</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33320" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>desgleichen wie zuvor beschrieben, jedoch DN200</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einschließlich sämtlicher Übergangs-, Befestigungs- und Dichtungsmaterialien liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Zu- und Abluftventil DN 200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4673">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Die Auslässe für die Rasterdecke müssen für eine Rastermaß  von 625 x 625 mit T15 Schienen passen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Rasterdecke</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33322" RNoPart="50">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Deckenluftdurchlass mit horizontaler  Ausblasrichtung, zum  Einlegen in abgehängte Deckensysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm zur Erzeugung einer  hochwertigen Raumluftströmung mit niedrigen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Raumluftgeschwindigkeiten und gleichmäßigen  Raumlufttemperaturen;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>unauffällige Integration in abgehängte Deckensysteme;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>starke Reduktion der Deckenverschmutzung durch sehr  gleichmäßige Luftverteilung und damit verbundene Luftpolsterbildung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> –  Frontplatte mit quadratischer Sichtfläche, versehen mit  einer diagonal versetzten Rundlochung, Lochdurchmesser 2,8 mm, Teilung 5,5 mm;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> –  wahlweise mit Abdeckung für 3-seitiges bzw. 2-seitiges Ausblasen;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> –  Luftverteilelement mit oben angeordnetem Anschluss-Stutzen für Schlauch- oder Rohranschluss;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Aufhängelaschen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Werkstoff:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> –   Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, beschichtet nach </span>
                              <span>RAL9010 Reinweiß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> –  Lufverteilelement aus verzinktem Stahlblech.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren. </span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Volumenstrom:</span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;"/>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>300 m³/h</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Druckverlust:          </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>max. 32 Pa</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Schallleistungspegel:  </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>max. 35 dB(A)</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <p>
                              <span>komplett mit Befestigungen liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Luftdurchlass NG400/625</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34001" RNoPart="60">
                    <Qty>13.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Deckenluftdurchlass mit horizontaler Ausblasrichtung, zum Einlegen in abgehängte Deckensysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm zur Erzeugung einer hochwertigen Raumluftströmung mit niedrigen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Raumluftgeschwindigkeiten und gleichmäßigen Raumlufttemperaturen;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>unauffällige Integration in abgehängte Deckensysteme;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>starke Reduktion der Deckenverschmutzung durch sehr gleichmäßige Luftverteilung und damit verbundene Luftpolsterbildung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>– Frontplatte mit quadratischer Sichtfläche, versehen mit einer diagonal versetzten Rundlochung, Lochdurchmesser 2,8 mm, Teilung 5,5 mm;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>– wahlweise mit Abdeckung für 3-seitiges bzw. 2-seitiges Ausblasen;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>– Luftverteilelement mit oben angeordnetem Anschluss-Stutzen für Schlauch- oder Rohranschluss;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Aufhängelaschen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Werkstoff:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>– Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, beschichtet nach RAL9010 Reinweiß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>– Lufverteilelement aus verzinktem Stahlblech.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren.</span>
                            </p>
                            <table style="width: 23.2236%; height: 39px;">
                              <tr style="height: 39px;">
                                <td style="text-align: left; width: 69.2403%;">
                                  <span>Volumenstrom:</span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left; width: 30.7597%;">
                                  <span>450 m³/h</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Druckverlust:</span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>max. 30 Pa</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Schallleistungspegel:</span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>max. 37 dB(A)</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <p>
                              <span>komplett mit Befestigungen liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Luftdurchlass NG500/625</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34002" RNoPart="70">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Deckenluftdurchlass mit horizontaler  Ausblasrichtung, zum  Einlegen in abgehängte Deckensysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm zur Erzeugung einer  hochwertigen Raumluftströmung mit niedrigen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Raumluftgeschwindigkeiten und gleichmäßigen  Raumlufttemperaturen;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>unauffällige Integration in abgehängte Deckensysteme;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>starke Reduktion der Deckenverschmutzung durch sehr  gleichmäßige Luftverteilung und damit verbundene Luftpolsterbildung, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> –  Frontplatte mit quadratischer Sichtfläche, versehen mit  einer diagonal versetzten Rundlochung, Lochdurchmesser 2,8 mm, Teilung 5,5 mm;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> –  wahlweise mit Abdeckung für 3-seitiges bzw. 2-seitiges Ausblasen;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> –  Luftverteilelement mit oben angeordnetem Anschluss-Stutzen für Schlauch- oder Rohranschluss;</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>- Aufhängelaschen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Werkstoff:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> –   Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, beschichtet nach RAL9010 Reinweiß</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> –  Lufverteilelement aus verzinktem Stahlblech.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren. </span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Volumenstrom:</span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;"/>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>650 m³/h</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Druckverlust:          </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>max. 30 Pa</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>Schallleistungspegel:  </span>
                                </td>
                                <td style="text-align: left;">
                                  <span>max. 38 dB(A)</span>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                            <p>
                              <span>komplett mit Befestigungen liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Luftdurchlass NG600/625</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4674">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Dachdurchführung mit umlaufendem Aufnahmekragen 200 mm für Lastaufnahme – geschweißte Ausführung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Material Stahl verzinkt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Abmessung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Höhe über Dach H1 = 55</span>
                              <span>0 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Höhe gesamt H ges = ca. 700mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Dachform Flachdach</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mit Regenkragen, lose zur nachträglichen Abdichtung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>mit Anschlussrahmen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Isoliert Isolierdicke 50 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dachdurchführung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33328" RNoPart="80">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, A x B 600 / 1900mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dachdurchführung 400/400</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34020" RNoPart="90">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, DN 200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Dachdurchführung DN 200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="R4675">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Dachhaube eckig, als Lamellenhaube aus Stahl verzinkt,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>bestehend aus einer stabilen Unterkonstruktion umlaufend angebrachten, auf Gehrung geschnittenen, verdeckt befestigten Lamellen mit hinterlegtem Vogelschutzgitter. Fusspunkt ausgestattet mit Kanalanschlussprofil für nachfolgend genannten Querschnitt passend,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Anschlussmass A und B gleich max. Aussenabmessung der LH: A bzw. B +100mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und auf vorgenannter Dachdurchführung montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Lamellenhaube</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33329" RNoPart="100">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, A x B 400 / 400mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Lamellenhaube 400/400</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33330" RNoPart="110">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>vorgenannte Lamellenhaube in Farbe nach Wahl des Bauherrn wetterbeständig pulverbeschichten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis Pulverbeschichtung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34021" RNoPart="120">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch in DN 200</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Lamellenhaube DN 200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34022" RNoPart="130">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>vorgenannte Lamellenhaube in Farbe nach Wahl des Bauherrn wetterbeständig pulverbeschichten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis Pulverbeschichtung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33331" RNoPart="140">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wetterschutzgitter, für Außenluft, rund, Außenluftvolumenstrom 180 m³/h, Blendrahmen und Lamellen aus Stahl verzinkt, Anordnung Lamellen waagerecht, mit Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahl, Maschenabstand 20 x 20mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wetterschutzgitter Fortluft DN 160</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33332" RNoPart="150">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>vorgenannte Wetterschutzgitter in Farbe nach Wahl des Bauherrn wetterbeständig pulverbeschichten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis Pulverbeschichtung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33999" RNoPart="160">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Wetterschutzgitter, für Außenluft, rechteckig, Nennbreite 300 mm, Nennhöhe 300 mm, Rahmen und Lamellen aus Stahl, korrosionsgeschützt, Anordnung Lamellen waagerecht, mit Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahl, mit Insektenschutzgitter, Lamellenbefestigungsleisten aus Stahl, korrosionsgeschützt.</span>
                              <br/>
                              <span>einschl. Befestigung am Mauerwerk</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>freier Querschnitt min. 0,04m²</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und montieren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Wetterschutzgitter rechteckig B 300mm H 300mm Stahl</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34000" RNoPart="170">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>vorgenannte Lamellenhaube in Farbe  nach Wahl des Bauherrn wetterbeständig pulverbeschichten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Mehrpreis Pulverbeschichtung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33334" RNoPart="180">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Dachhaube und Standrohr mit Isolierung für Flachdächer.</span>
                              <br/>
                              <span>Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,</span>
                              <br/>
                              <span>außen pulverbeschichtet, Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und</span>
                              <br/>
                              <span>Spannband.</span>
                              <br/>
                              <span>Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener EPS-Isolierung und Flansch.</span>
                              <br/>
                              <span>Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm mit Formteilmaß.</span>
                              <br/>
                              <span>Material: Stahlblech mit Spezial- Aluminium-Zinkbeschichtung.</span>
                              <br/>
                              <span>Qualitätsmerkmale: UV-, korrosions-, und</span>
                              <br/>
                              <span>brandbeständig, schlagregensicher,</span>
                              <br/>
                              <span>minimaler Druckverlust, Kondensatablauf über Dach.</span>
                              <br/>
                              <span>Taupunkt-Prüfung: FIW, München</span>
                              <br/>
                              <span>Farbe: grau</span>
                              <br/>
                              <span>Für Dachaufbau geeignet von min 25cm Dämmung.</span>
                              <br/>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>In den Dachdurchbruch einbauen, bauseitig eindichten lassen und mit den Luftleitungen verbinde</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Flachdachhaube DN 100 für Abluft</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="C2525" RNoPart="8">
              <LblTx>
                <span>L90 Bekleidung von Lüftungskanal</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="I36925" RNoPart="10">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY1</CtlgID>
                      <CtlgCode>075</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>431</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Brandschutzbekleidung für Stahlblechlüftungsleitungen 3-seitg,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Leitungsquerschnitt Stahlblechlüftungsleitung bis 500x500 mm i.L.,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" mso-ansi-language: IT;">L90 (feuerbeständig) nach DIN 4102-6, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" mso-ansi-language: IT;">Montagehöhe über Gelände/Fußboden über 3,5 bis 5 m, Formstücke werden gesondert vergütet, befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style=" mso-ansi-language: IT;">l</span>
                              <span style="mso-ansi-language: IT;">iefern und fachgerecht montieren, horizontal</span>
                              <span style=" mso-ansi-language: IT;">, </span>
                              <span style="mso-ansi-language: IT;">als Leitung aus Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden, feuchtigkeitsbeständig, geeignet zum Einsatz in RLT-Anlagen nach VDI 6022, Blatt1, Rohdichte ca. 550 kg/m³, nichtbrennbar - A1.</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops: 0cm 3.0cm 120.5pt 5.0cm 191.4pt 212.65pt 290.6pt;">
                              <span> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>L90 Bekleidung 3-seitig bis 500mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34034" RNoPart="20">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY1</CtlgID>
                      <CtlgCode>075</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>431</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Formteile für die bekleidete Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span> </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Formstück L90 Bekleidung</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I34033" RNoPart="30">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY1</CtlgID>
                      <CtlgCode>075</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <CtlgAssign>
                      <CtlgID>CY2</CtlgID>
                      <CtlgCode>431</CtlgCode>
                    </CtlgAssign>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Stirnseitiger Anschluss für die bekleidete Lüftungsleitung </span>
                              <span>der vorgenannten Grundposition an Wände und Decken.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Stirnseitiger Anschluss </span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="C2475" RNoPart="4">
          <LblTx>
            <span>Allgemein</span>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="C2476" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <span>Sonstiges und unvorhersehbare Arbeiten</span>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="R4668">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Da es sich bei diesem Projekt um eine Neu- und Umbaumaßnahme handelt, die das Bauen im Bestand erfordert, ist die Ausschreibung von Tagelohnarbeiten in entsprechendem Umfang erforderlich. Im Stundennachweis werden nur solche Arbeiten anerkannt, bei denen sich die Leistung nicht eindeutig und umfassend beschreiben lässt, sodass die Bildung einer Leistungsposition für den Bieter ein unkalkulierbares Risiko darstellen würde. Für die Ausführung der Stundenlohnarbeiten gelten Grundsätzlich die Maßgaben der VOB/B § 15 sowie die folgenden Bedingungen. Der AN muss auf den Stundenzetteln neben den üblichen Daten und Personenangaben - folgendes deutlich lesbar aufführen:</span>
                            </p>
                            <ul>
                              <li>
                                <span>Veranlassung für die betreffende Arbeit (ggf. Auftragsdaten)</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Genaue Ortsbeschreibung der Arbeit (z.B. Geschoss, Raum-Nr., Achsen…)</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Beschreibung der ausgeführten Arbeit</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>genaue Bezeichnung des (dabei) verarbeiteten/verbrauchten Materials.</span>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span>Soweit nicht im Einzelfall der Einsatz einer bestimmten Mitarbeiterqualifikation vereinbart ist, wird im Anerkennungsfall nur die Tarifgruppe vergütet, die den Anforderungen der Arbeit entspricht; unabhängig davon, ob die Arbeit tatsächlich von einer höheren Tarifgruppe ausgeführt wurde.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Der Einsatz von Werkzeugen und Montagehilfen wird nicht gesondert vergütet. Für bauaufsichtliches Personal (Bauführer, Polier usw.) erfolgt, wenn nicht besonders angeordnet oder nachweißlich durch die UVV gefordert, keine Vergütung. Die Stundenverrechnungssätze enthalten:</span>
                            </p>
                            <ul>
                              <li>
                                <span>die Lohn- und Gehaltskosten der Baustelle;</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>die Lohn- und Gehaltsnebenkosten der Baustelle;</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>die Stoffkosten der Baustelle;</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>die Kosten der Einrichtungen, Geräte, Maschinen und maschinellen Anlagen der Baustelle;</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>die Fracht-, Fuhr- und Ladekosten;</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>die Sozialkassenbeiträge und Sonderkosten, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung entstehen, mit angemessenen Zuschlägen für Gemeinkosten und Gewinn (einschließlich allgemeinem Unternehmerwagnis);</span>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span>Tagelohnstunden und Leistungen nach VOB/B § 2 (8) 2 sind vor der Ausführung anzumelden und dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Über die Stundenlohnarbeiten hat der AN arbeitstäglich geführte Stundenzettel in regelmäßigen kurzen Abständen, mindestens jedoch innerhalb von 7 Kalendertagen, mit Materialnachweis 2-fach bei der Objektüberwachung zur Unterschrift und Anerkennung sowie durchschriftlich bei dem AG:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Freie Hansestadt Bremen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Sondervermögen für Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>vertreten durch IB Stadt </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Herr Christoph Lindenbeck</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Theodor Heuss Allee 14</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>28215 Bremen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>per mail: </span>
                              <span>gerhard.mysegaes@immobilien-bremen.de (mailto:gerhard.mysegaes@immobilien-bremen.de)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>einzureichen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Die anerkannten Stundenzettel sind der Abrechnung beizufügen. Bei einer nicht den Bedingungen entsprechenden Vorlage der Stundennachweise, behält sich der AG vor, diese nicht anzuerkennen. Eine nachträgliche Anerkennung gemäß VOB/B § 8 Abs. 2 wird ausdrücklich vorbehalten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Stundenlohnarbeiten</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="I33216" RNoPart="10">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 03.01.0010</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiterkräfte auf besonderer Anordnung der Bauleitung zum Nachweis ausführen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiterkräfte</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33217" RNoPart="20">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 03.01.0020</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Stundenlohnarbeiten durch Hilfsarbeiterkräfte auf besonderer Anordnung der Bauleitung zum Nachweis ausführen. Werden keine Hilfsarbeiterkräfte beschäftigt, ist der Stundenlohn eines Facharbeiters anzubieten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Stundenlohnarbeiten durch Hilfsarbeiters</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33218" RNoPart="30">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>bei einer Wand- bzw. Deckendicke bis 40 cm einschl. Gestellung aller erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten in fix und fertiger Arbeit herstellen, den anfallenden Bohrkern beseitigen und die Bohrung nach den Installationsarbeiten fachgerecht verschließen, DN 60</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kernbohrung Mauerwerk DN 60</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33219" RNoPart="40">
                    <Qty>42.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kernbohrung Mauerwerk DN 100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37045" RNoPart="50">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kernbohrung Mauerwerk DN 160</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37046" RNoPart="60">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kernbohrung Mauerwerk DN 200</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I37047" RNoPart="70">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kernbohrung Mauerwerk DN 300</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33220" RNoPart="80">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>bei einer Wand- bzw. Deckendicke bis 15 cm einschl. Gestellung aller erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten in fix und fertiger Arbeit herstellen, den anfallenden Bohrkern beseitigen und die Bohrung nach den Installationsarbeiten fachgerecht verschließen, die Kernbohrung ist nach TRG 521 auszuführen, DN 60</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kernbohrung Beton DN 60</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33221" RNoPart="90">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 03.01.0060</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>sonst wie vor beschrieben, jedoch bis DN 100</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kernbohrung Beton DN 100</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33222" RNoPart="100">
                    <KeyIt>Yes</KeyIt>
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 03.01.0070</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>sonst wie vor beschrieben, jedoch bis DN 160</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Kernbohrung Beton DN 160</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33223" RNoPart="110">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 03.01.0080</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>RI Schema für</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Heizungstechnik oder Sanitärtechnik</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>ist mit einem Bilderrahmen o.ä. in dem Heizraum zu montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>RI Schema für Technikzentrale</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33224" RNoPart="120">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>Psch</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Die Revisionsunterlagen sind in 1-facher Ausfertigung ca. 2 Wochen vor Schlussabnahme dem Fachplaner auszuhändigen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Nach Freigabe Lieferung 1-fach im Ordner zzgl. digital auf Datenträger</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span>Folgende Unterlagen sind in dem Revisionsordner enthalten:</span>
                            </p>
                            <ul>
                              <li>
                                <span>Revisionszeichnungen</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Technische Unterlagen der eingebauten Einrichtungsgegenstände, Ventile und sonstigen Regelorgane</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Bemusterungsliste der Einrichtungsgegenstände</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Herstellerverzeichnis</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Wartungsplan</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Abnahmeprotokolle</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Einweisungsbestätigung</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Fachunternehmerbescheinigung</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Foto pro Brandschottung incl. Zuordnung in den Plänen nummeriert</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Revisionsunterlagen auf Datenträger </span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Spülprotokolle Trinkwasser und Heizung</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Druckprobenprotokolle Trinkwasser und Heizung</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span>Einstellwerte Heizkörperventile, Strangregulierventile, usw.</span>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Revisionsunterlagen Heizung, Lüftung und Sanitär</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33225" RNoPart="130">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2014-04</VersDate>
                          <WCtg>042</WCtg>
                          <Group>1398</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6568</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>163</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8361</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8358</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6643</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8362</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8363</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2169</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>100</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8355</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <WICNo>410 | 03.01.0100</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung 2-zeilig, gedruckt, Höhe 52 mm, Breite 100 mm, Befestigungsuntergrund Rohrleitung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 52mm B 100mm</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33226" RNoPart="140">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>410 | 03.01.0110</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Die installierten Rohrleitungen sind nach DIN2403 entsprechend der </span>
                              <span style=" font-weight: bold;">Medien</span>
                              <span> und </span>
                              <span style=" font-weight: bold;">Verwendungszweckes</span>
                              <span> zu beschriften. Die Beschriftung hat mit entsprechend gezeichneten Banderolen mit Blockschrift zu erfolgen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Banderolen zur Bezeichnung der Rohrleitungen</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="I33227" RNoPart="150">
                    <Qty>200.000</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2013-04</VersDate>
                          <WCtg>042</WCtg>
                          <Group>1395</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6568</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>133</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6567</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>94</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6566</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7430</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>69</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7955</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <WICNo>410 | 03.01.0120</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span>Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, verzinkt, schallentkoppelt gelagert.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <span>Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion verz</span>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>
